{
 "ELEC_HELP": {
  "B1.3 a": {
   "fiche": "B.1 - Fiche N°1",
   "nature": "Vérification visuelle : type, caractéristiques, emplacement. Vérification fonctionnelle : essais.",
   "risque": "Ne pas pouvoir interrompre en urgence la fourniture de l'alimentation électrique en cas d'incendie, d'intervention sur l'installation ou de danger.",
   "methode": "Vérifier la présence d'un dispositif de coupure d'urgence (disjoncteur de branchement ou interrupteur général). S'applique aussi aux annexes à usage d'habitation.",
   "critere": "Anomalie si aucun dispositif assurant la coupure d'urgence n'existe à l'origine de l'installation.",
   "defaut": "Il n'existe pas de dispositif assurant la coupure d'urgence à l'origine de l'installation électrique."
  },
  "B1.3 b": {
   "fiche": "B.1 - Fiche N°1",
   "nature": "Vérification visuelle de l'emplacement du dispositif de coupure d'urgence.",
   "risque": "Ne pas pouvoir interrompre en urgence l'alimentation électrique.",
   "methode": "Vérifier que le dispositif est situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement (garage avec accès direct admis, accès fermé à clé admis).",
   "critere": "Anomalie si le dispositif n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement.",
   "defaut": "Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement."
  },
  "B1.3 c": {
   "fiche": "B.1 - Fiche N°1",
   "nature": "Vérification visuelle et fonctionnelle.",
   "risque": "Ne pas pouvoir couper l'ensemble de l'installation en urgence.",
   "methode": "Vérifier que le dispositif permet de couper l'ensemble de l'installation électrique.",
   "critere": "Anomalie si le dispositif ne permet pas de couper l'ensemble de l'installation.",
   "defaut": "Le dispositif assurant la coupure d'urgence ne permet pas de couper l'ensemble de l'installation électrique."
  },
  "B1.3 d": {
   "fiche": "B.1 - Fiche N°1",
   "nature": "Vérification visuelle du type d'appareil.",
   "risque": "Dispositif inadapté à la coupure d'urgence.",
   "methode": "Vérifier que le dispositif est un disjoncteur ou un interrupteur (avec ou sans fonction différentielle).",
   "critere": "Anomalie si le dispositif n'est ni un disjoncteur ni un interrupteur.",
   "defaut": "La coupure d'urgence n'est assurée ni par un disjoncteur ni par un interrupteur."
  },
  "B1.3 e": {
   "fiche": "B.1 - Fiche N°1",
   "nature": "Vérification visuelle du mode de commande.",
   "risque": "Impossibilité d'action manuelle directe en urgence.",
   "methode": "Vérifier que le dispositif est à action directe (manœuvre manuelle, pas de commande à distance).",
   "critere": "Anomalie si le dispositif n'est pas à commande manuelle directe.",
   "defaut": "Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas à commande manuelle directe."
  },
  "B1.3 f": {
   "fiche": "B.1 - Fiche N°1",
   "nature": "Vérification visuelle du mode de coupure.",
   "risque": "Maintien partiel de l'alimentation en cas de coupure d'urgence.",
   "methode": "Vérifier que le dispositif assure une coupure simultanée et omnipolaire (tous les pôles coupés en même temps).",
   "critere": "Anomalie si la coupure n'est pas omnipolaire et simultanée.",
   "defaut": "Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas à coupure omnipolaire et simultanée."
  },
  "B1.3 g": {
   "fiche": "B.1 - Fiche N°1",
   "nature": "Vérification visuelle de la hauteur.",
   "risque": "Inaccessibilité du dispositif de coupure d'urgence.",
   "methode": "Mesurer la hauteur de la poignée de manœuvre. Doit être à 1,80 m maximum du sol fini. Hauteur supérieure admise si accessible au moyen de marches ou d'une estrade.",
   "critere": "Anomalie si placé à plus de 1,80 m du sol fini et non accessible par marches ou estrade.",
   "defaut": "Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade."
  },
  "B1.3 h": {
   "fiche": "B.1 - Fiche N°1",
   "nature": "Vérification visuelle de l'accessibilité.",
   "risque": "Difficulté d'accès en situation d'urgence.",
   "methode": "Vérifier que l'accès au dispositif ne se fait pas par une trappe (incluant ou non un escalier escamotable tel qu'un grenier, un comble, un vide sanitaire, etc.).",
   "critere": "Anomalie si le dispositif est situé dans un emplacement accessible par une trappe.",
   "defaut": "Le dispositif assurant la coupure d'urgence est situé dans un emplacement accessible par une trappe."
  },
  "B1.3 i": {
   "fiche": "B.1 - Fiche N°1",
   "nature": "Vérification visuelle de l'accessibilité du tableau.",
   "risque": "Impossibilité d'accéder rapidement au dispositif de coupure.",
   "methode": "Vérifier que le tableau n'est pas placé dans une armoire, un placard ou une gaine fermée à clé ou avec un outil. Un meuble ou espace de rangement où il n'est pas prévu de pénétrer est aussi interdit.",
   "critere": "Anomalie si le tableau est dans une armoire, placard ou gaine fermée à clé ou à outil.",
   "defaut": "Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé dans une armoire, un tableau, un placard ou une gaine dont la porte est fermée à l'aide d'une clé ou d'un outil."
  },
  "B1.3 j": {
   "fiche": "B.1 - Fiche N°1",
   "nature": "Vérification visuelle de l'emplacement.",
   "risque": "Risque de contact avec l'eau ou de chaleur excessive.",
   "methode": "Vérifier que le dispositif n'est placé ni au-dessus de feux ou de plaques de cuisson, ni sous un point d'eau (vannes, robinets, soupapes de sécurité, points de purge, raccords démontables, etc.).",
   "critere": "Anomalie si placé au-dessus de feux/plaques ou sous un point d'eau dans le même local.",
   "defaut": "Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé au-dessus de feux ou plaques de cuisson ou sous un point d'eau situé dans le même local."
  },
  "B2.3.1 a": {
   "fiche": "B.2 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérification visuelle que l'installation est protégée par au moins un dispositif de protection différentielle. Vérification des caractéristiques techniques. Vérification du seuil de déclenchement.",
   "risque": "Risque de choc électrique au contact de masses anormalement mises sous tension sans coupure automatique de l'alimentation.",
   "methode": "Identifier la présence d'au moins un DDR (interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel) à l'origine de l'installation.",
   "critere": "Anomalie si aucun dispositif différentiel n'existe.",
   "defaut": "Il n'existe aucun dispositif différentiel."
  },
  "B2.3.1 b": {
   "fiche": "B.2 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérification visuelle des caractéristiques du DDR.",
   "risque": "Impossibilité de connaître la sensibilité du dispositif.",
   "methode": "Vérifier que chaque DDR comporte l'indication de son courant différentiel résiduel assigné (sensibilité) sur la face avant ou la documentation technique.",
   "critere": "Anomalie si aucune indication de la sensibilité.",
   "defaut": "Le(s) dispositif(s) de protection différentielle ne comporte(nt) aucune indication sur son (leur) courant différentiel résiduel assigné (sensibilité)."
  },
  "B2.3.1 c": {
   "fiche": "B.2 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérification visuelle de la couverture du DDR.",
   "risque": "Circuits non protégés par un DDR.",
   "methode": "Vérifier que le ou les DDR protègent l'ensemble de l'installation électrique. Aucun circuit ne doit être en dehors de la protection différentielle.",
   "critere": "Anomalie si l'ensemble de l'installation n'est pas protégé.",
   "defaut": "L'ensemble de l'installation électrique n'est pas protégé par au moins un dispositif de protection différentielle."
  },
  "B2.3.1 d": {
   "fiche": "B.2 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérification visuelle des réglages.",
   "risque": "Risque de modification de la sensibilité rendant la protection inefficace.",
   "methode": "Vérifier que les DDR ne sont pas réglables en courant différentiel résiduel ni en temps de déclenchement. Exception : branchements à puissance surveillée où les DDR réglables sont autorisés à l'origine.",
   "critere": "Anomalie si au moins un DDR est réglable en sensibilité ou en temps.",
   "defaut": "Au moins un dispositif différentiel est réglable en courant différentiel résiduel ou en temps de déclenchement."
  },
  "B2.3.1 f": {
   "fiche": "B.2 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérification de la sensibilité maximale.",
   "risque": "Protection insuffisante en cas de défaut d'isolement.",
   "methode": "Vérifier que le courant différentiel résiduel assigné de chaque DDR est ≤ 650 mA. Exception : branchement à puissance surveillée, un DDR > 650 mA est admis à l'origine.",
   "critere": "Anomalie si au moins un DDR a une sensibilité > 650 mA.",
   "defaut": "Au moins un dispositif différentiel dispose d'un courant différentiel résiduel assigné > 650 mA."
  },
  "B2.3.1 h": {
   "fiche": "B.2 - Fiche N°2",
   "nature": "Essai de fonctionnement des DDR.",
   "risque": "DDR défaillant ne protégeant plus en cas de défaut.",
   "methode": "Réaliser un essai de déclenchement sur chaque DDR ≤ 650 mA avec un appareil injectant un courant de défaut au plus égal à la sensibilité du DDR. En cas d'impédance de boucle > 1000 ohms, utiliser la méthode « amont-aval ». Informer l'usager des inconvénients (coupure, reprogrammation).",
   "critere": "Anomalie si au moins un DDR ne déclenche pas à son seuil de fonctionnement.",
   "defaut": "Au moins un dispositif de protection différentielle ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement."
  },
  "B2.3.1 i": {
   "fiche": "B.2 - Fiche N°2",
   "nature": "Essai du bouton test des DDR.",
   "risque": "DDR avec bouton test défaillant.",
   "methode": "Appuyer sur le bouton test de chaque DDR et vérifier qu'il déclenche.",
   "critere": "Anomalie si le DDR ne déclenche pas par action sur le bouton test.",
   "defaut": "La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne pas (son) leur déclenchement."
  },
  "B2.3.2 a": {
   "fiche": "B.2 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérification de la liaison entre disjoncteur de branchement et DDR.",
   "risque": "Risque de contact indirect entre le DB non différentiel et le DDR.",
   "methode": "Vérifier que l'installation entre les bornes aval du disjoncteur de branchement non différentiel et les bornes aval des DDR est de classe II ou à isolation équivalente.",
   "critere": "Anomalie si la liaison n'est pas de classe II ou équivalente.",
   "defaut": "L'installation électrique entre les bornes aval du disjoncteur de branchement non différentiel et les bornes aval des DDR n'est pas de classe II."
  },
  "B3.3.1 b": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification visuelle de la prise de terre, du conducteur de terre, de la LEP, du CPP et des conducteurs de protection. Mesure de la résistance de la prise de terre.",
   "risque": "Risque de choc électrique au contact de masses anormalement mises sous tension sans coupure automatique.",
   "methode": "Vérifier que la prise de terre n'est pas constituée de canalisations métalliques de liquides ou de gaz.",
   "critere": "Anomalie si la prise de terre est constituée de canalisations métalliques de liquides ou de gaz.",
   "defaut": "Une canalisation métallique de liquide ou de gaz est utilisée comme prise de terre."
  },
  "B3.3.1 c": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de l'interconnexion des prises de terre.",
   "risque": "Différence de potentiel entre prises de terre non interconnectées.",
   "methode": "En cas de prises de terre multiples pour un même bâtiment, vérifier leur interconnexion par un contrôle de continuité.",
   "critere": "Anomalie si les prises de terre du bâtiment ne sont pas interconnectées.",
   "defaut": "Les prises de terre du bâtiment ne sont pas interconnectées."
  },
  "B3.3.1 d": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Mesure de la résistance de la prise de terre.",
   "risque": "Résistance trop élevée ne permettant pas la coupure automatique en cas de défaut.",
   "methode": "Mesurer la résistance de la prise de terre. Vérifier l'adéquation avec le Tableau B.1 : 30 mA → > 500 Ω admis ; 100 mA → ≤ 500 Ω ; 300 mA → ≤ 167 Ω ; 500 mA → ≤ 100 Ω ; 650 mA → ≤ 77 Ω.",
   "critere": "Anomalie si la résistance n'est pas adaptée à la sensibilité du DDR le plus élevé.",
   "defaut": "La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels."
  },
  "B3.3.1 e": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification en cas d'étiquette absence de prise de terre (immeuble collectif).",
   "risque": "Installation sans prise de terre et sans protection compensatoire.",
   "methode": "Si une étiquette mentionne l'absence de prise de terre : vérifier que l'ensemble est protégé par DDR ≤ 30 mA ET que la cuisine possède une équipotentialité entre canalisations métalliques, contacts de terre des prises et masses des gros électroménagers.",
   "critere": "Anomalie si l'une des deux exigences n'est pas satisfaite.",
   "defaut": "Étiquette absence de prise de terre : l'installation n'est pas protégée par DDR 30 mA et/ou il n'existe pas de liaison équipotentielle supplémentaire en cuisine."
  },
  "B3.3.2 a": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la présence du conducteur de terre.",
   "risque": "Absence de liaison entre la prise de terre et le tableau.",
   "methode": "Vérifier visuellement la présence du conducteur de terre reliant la borne principale de terre à la prise de terre.",
   "critere": "Anomalie si le conducteur de terre est absent.",
   "defaut": "Il n'existe pas de conducteur de terre."
  },
  "B3.3.2 b": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la section du conducteur de terre.",
   "risque": "Section insuffisante pouvant provoquer un échauffement.",
   "methode": "Vérifier la section : cuivre isolé ≥ 16 mm², cuivre nu ≥ 25 mm², acier galvanisé/inox nu ≥ 50 mm².",
   "critere": "Anomalie si la section est insuffisante.",
   "defaut": "La section du conducteur de terre est insuffisante."
  },
  "B3.3.3 a": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la qualité des connexions sur la borne/barrette principale de terre.",
   "risque": "Mauvais contact pouvant interrompre la mise à la terre.",
   "methode": "Vérifier visuellement la qualité des connexions du conducteur de terre, de la LEP et du CPP sur la borne ou barrette principale de terre. Le contact doit être sûr et durable.",
   "critere": "Anomalie si la connexion n'assure pas un contact sûr et durable.",
   "defaut": "La connexion du conducteur de terre, de la LEP ou du CPP sur la borne/barrette principale de terre n'assure pas un contact sûr et durable."
  },
  "B3.3.4 a": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la continuité de la LEP (Liaison Équipotentielle Principale).",
   "risque": "Différence de potentiel entre éléments conducteurs.",
   "methode": "Vérifier que les éléments conducteurs (structure porteuse, canalisations métalliques de gaz, eau, chauffage, climatisation) sont connectés à la LEP. Mesurer la résistance de continuité : doit être ≤ 2 ohms entre la borne de terre et les éléments devant être reliés à la LEP.",
   "critere": "Anomalie si la résistance de continuité > 2 ohms.",
   "defaut": "La connexion à la LEP d'au moins une canalisation métallique ou d'un élément conducteur de la structure porteuse n'est pas assurée (résistance > 2 ohms)."
  },
  "B3.3.4 b": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la section du conducteur de LEP.",
   "risque": "Section insuffisante du conducteur de LEP.",
   "methode": "Vérifier la section selon le Tableau B.2 : conducteurs AGCP-tableau 2,5 mm² → LEP 2,5 mm² protégé mécaniquement ; 4 mm² → 4 mm² ; 6-5,5 mm² → 6 mm² ; 10-25 mm² → 6 mm² ; > 35 mm² → 10 mm².",
   "critere": "Anomalie si la section est insuffisante par rapport au Tableau B.2.",
   "defaut": "La section du conducteur de la liaison équipotentielle principale est insuffisante."
  },
  "B3.3.4 d": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la qualité des connexions de la LEP.",
   "risque": "Mauvais contact de la LEP sur les éléments conducteurs.",
   "methode": "Vérifier visuellement que les connexions du conducteur de LEP sur les éléments conducteurs assurent un contact sûr et durable.",
   "critere": "Anomalie si au moins une connexion n'assure pas un contact sûr et durable.",
   "defaut": "Au moins une connexion visible du conducteur de la LEP sur les éléments conducteurs n'assure pas un contact sûr et durable."
  },
  "B3.3.5 a1": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la présence du conducteur principal de protection (CPP).",
   "risque": "Absence de liaison de protection entre la borne de terre et le tableau.",
   "methode": "En maison individuelle : vérifier que le CPP est présent. En immeuble collectif : vérifier la présence de la dérivation individuelle de terre au répartiteur de terre du tableau.",
   "critere": "Anomalie si le CPP est absent.",
   "defaut": "Il n'existe pas de conducteur principal de protection."
  },
  "B3.3.5 b1": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la section du CPP.",
   "risque": "Section insuffisante du CPP.",
   "methode": "Vérifier la section selon le Tableau B.3 : conducteurs AGCP-tableau 2,5 mm² → CPP 2,5 mm² protégé mécaniquement ; 4 mm² → 4 mm² ; 6-5,5 mm² → 6 mm² ; 10-25 mm² → 6 mm² ; > 35 mm² → 10 mm².",
   "critere": "Anomalie si la section est insuffisante par rapport au Tableau B.3.",
   "defaut": "La section du conducteur principal de protection est insuffisante."
  },
  "B3.3.5 c": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification des éléments constituant le CPP.",
   "risque": "Utilisation d'éléments conducteurs inadaptés comme CPP.",
   "methode": "Vérifier que le CPP n'est pas constitué de canalisations métalliques de liquides, de gaz ou de conditionnement d'air.",
   "critere": "Anomalie si le CPP utilise des canalisations métalliques de fluides.",
   "defaut": "Les éléments constituant le conducteur principal de protection ne sont pas appropriés (utilisation de canalisations métalliques)."
  },
  "B3.3.5 d": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la continuité du CPP.",
   "risque": "Interruption de la mise à la terre.",
   "methode": "Mesurer la résistance de continuité du CPP entre la borne principale de terre et son point de connexion au niveau de la barrette de terre du tableau. Doit être ≤ 2 ohms.",
   "critere": "Anomalie si la résistance > 2 ohms.",
   "defaut": "La valeur mesurée de la résistance de continuité du conducteur principal de protection est > 2 ohms."
  },
  "B3.3.6 a1": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification du contact de terre des socles de prises.",
   "risque": "Absence de mise à la terre des appareils branchés.",
   "methode": "Vérifier que tous les socles de prise de courant comportent un contact de terre (broche pour ≤ 16 A, alvéole admise pour 20 A et 32 A). Les prises alimentées par transformateur de séparation ne sont pas concernées.",
   "critere": "Anomalie si au moins un socle de prise ne comporte pas de contact de terre.",
   "defaut": "Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre."
  },
  "B3.3.6 a2": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la mise à la terre effective des prises.",
   "risque": "Broche de terre présente mais non reliée.",
   "methode": "Effectuer un contrôle de continuité entre la borne principale de terre (ou le point le plus proche de la LEP) et le contact de terre de chaque socle de prise. Résistance ≤ 2 ohms.",
   "critere": "Anomalie si au moins une prise avec terre n'est pas reliée à la terre.",
   "defaut": "Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre."
  },
  "B3.3.6 a3": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la mise à la terre des circuits hors prises.",
   "risque": "Circuits d'éclairage ou chauffage non reliés à la terre.",
   "methode": "Effectuer un contrôle de continuité entre la borne principale de terre et la masse d'un matériel fixe ou l'extrémité du conducteur de protection. Matériel de classe II : contrôle non vérifiable.",
   "critere": "Anomalie si au moins un circuit n'est pas relié à la terre.",
   "defaut": "Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises) n'est pas relié à la terre."
  },
  "B3.3.6 a4": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la mise à la terre des portes d'ascenseurs/monte-charges.",
   "risque": "Risque de contact avec une partie conductrice non reliée à la terre.",
   "methode": "Effectuer un contrôle de continuité entre la borne principale de terre et les parties conductrices de la porte palière de l'ascenseur ou monte-charge accessible depuis les parties privatives.",
   "critere": "Anomalie si la porte palière n'est pas reliée à la terre.",
   "defaut": "Au moins une partie conductrice d'un ascenseur ou d'un monte-charge accessible depuis les parties privatives n'est pas reliée à la terre."
  },
  "B3.3.6 b": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification des éléments utilisés comme conducteurs de protection.",
   "risque": "Utilisation d'éléments conducteurs inadaptés.",
   "methode": "Vérifier que les canalisations métalliques de liquides, de gaz ou de conditionnement d'air ne sont pas utilisées comme conducteur de protection.",
   "critere": "Anomalie si un élément conducteur inadapté est utilisé.",
   "defaut": "Un élément conducteur tel que canalisations métalliques de liquides, de gaz ou de conditionnement d'air est utilisé comme conducteur de protection."
  },
  "B3.3.6 c": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la section des conducteurs de protection.",
   "risque": "Section insuffisante des PE.",
   "methode": "Vérifier que la section du conducteur de protection est au moins égale à celle des conducteurs de phase du circuit, sans être < 1,13 mm² (12/10 mm) en cuivre et 2,5 mm² en aluminium. Si PE commun à plusieurs circuits, section ≥ plus grande section des conducteurs de phase.",
   "critere": "Anomalie si la section est insuffisante.",
   "defaut": "La section du conducteur de protection d'au moins un circuit est insuffisante."
  },
  "B3.3.6.1": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3 (MC)",
   "nature": "Mesure compensatoire : absence de conducteur de protection.",
   "risque": "Socles de prise ou circuits non reliés à la terre.",
   "methode": "Lorsque des socles de prise ou des circuits ne sont pas reliés à la terre, vérifier la mesure compensatoire : protection du circuit concerné ou de l'ensemble de l'installation par au moins un DDR ≤ 30 mA.",
   "critere": "La MC est correctement mise en œuvre si l'installation ou le circuit est protégé par un DDR ≤ 30 mA.",
   "defaut": "Socles de prise ou circuits non reliés à la terre — MC : protection par DDR ≤ 30 mA."
  },
  "B3.3.7 a": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la mise à la terre des conduits métalliques.",
   "risque": "Conduit métallique sous tension en cas de défaut d'isolement.",
   "methode": "Vérifier que les conduits métalliques en montage apparent ou encastré contenant des conducteurs sont reliés à la terre (contrôle de continuité entre les conduits et la borne principale de terre). Résistance ≤ 2 ohms.",
   "critere": "Anomalie si au moins un conduit métallique n'est pas relié à la terre.",
   "defaut": "Au moins un conduit métallique en montage apparent ou encastré, comportant des conducteurs, n'est pas relié à la terre."
  },
  "B3.3.7 b": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de l'absence de conduits métalliques dans les salles d'eau.",
   "risque": "Risque accru d'électrisation en présence d'eau.",
   "methode": "Vérifier l'absence de conduits métalliques en montage apparent ou encastré dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.",
   "critere": "Anomalie si des conduits métalliques existent dans un local avec baignoire ou douche.",
   "defaut": "Il existe des conduits métalliques en montage apparent ou encastré dans le local contenant une baignoire ou une douche."
  },
  "B3.3.7.1": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3 (MC)",
   "nature": "Mesure compensatoire : mise à la terre des conduits métalliques.",
   "risque": "Conduit métallique non relié à la terre hors salle d'eau.",
   "methode": "Dans les locaux autres que ceux contenant une baignoire ou douche, si un conduit métallique n'est pas relié à la terre, vérifier la MC : protection du circuit ou de l'ensemble par DDR ≤ 30 mA.",
   "critere": "MC correctement mise en œuvre si le circuit est protégé par DDR ≤ 30 mA.",
   "defaut": "Conduit métallique non relié à la terre — MC : protection par DDR ≤ 30 mA."
  },
  "B3.3.8 a": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la mise à la terre des huisseries/goulottes métalliques.",
   "risque": "Huisserie ou goulotte métallique sous tension.",
   "methode": "Vérifier que les huisseries et goulottes métalliques contenant des conducteurs isolés et/ou sur lesquelles de l'appareillage est fixé/encastré sont reliées à la terre.",
   "critere": "Anomalie si au moins une huisserie ou goulotte métallique n'est pas reliée à la terre.",
   "defaut": "Au moins une huisserie métallique ou une goulotte métallique comportant des conducteurs ou de l'appareillage n'est pas reliée à la terre."
  },
  "B3.3.8 b": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de l'absence de conducteurs dans huisseries/goulottes en salle d'eau.",
   "risque": "Risque accru d'électrisation dans les locaux humides.",
   "methode": "Vérifier l'absence de conducteurs circulant dans les huisseries ou goulottes métalliques et/ou d'appareillage fixé ou encastré sur ces huisseries/goulottes dans les locaux contenant une baignoire ou douche.",
   "critere": "Anomalie si présence dans les locaux avec baignoire ou douche.",
   "defaut": "Au moins une huisserie ou goulotte métallique du local contenant une baignoire ou douche comporte des conducteurs et/ou de l'appareillage."
  },
  "B3.3.8.1": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3 (MC)",
   "nature": "Mesure compensatoire : mise à la terre huisseries/goulottes.",
   "risque": "Huisserie/goulotte non reliée à la terre hors salle d'eau.",
   "methode": "Dans les locaux hors salle d'eau, si une huisserie/goulotte n'est pas reliée à la terre, vérifier la MC : protection du circuit par DDR ≤ 30 mA.",
   "critere": "MC correctement mise en œuvre si protection par DDR ≤ 30 mA.",
   "defaut": "Huisserie/goulotte non reliée à la terre — MC : protection par DDR ≤ 30 mA."
  },
  "B3.3.9 a": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de l'absence de boîtes de connexion métalliques en salle d'eau.",
   "risque": "Risque d'électrisation dans un local humide.",
   "methode": "Vérifier qu'il n'y a pas de boîtes de connexion métalliques posées en apparent ou encastrées dans les locaux contenant une baignoire ou douche.",
   "critere": "Anomalie si des boîtes métalliques existent dans le local avec baignoire ou douche.",
   "defaut": "Il existe au moins une boîte de connexion métallique en montage apparent ou encastré dans le local contenant une baignoire ou une douche."
  },
  "B3.3.9 b": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la mise à la terre des boîtes de connexion métalliques.",
   "risque": "Boîte métallique sous tension en cas de défaut.",
   "methode": "Dans les autres locaux, vérifier que les boîtes de connexion métalliques en montage apparent ou encastré sont reliées à la terre (contrôle de continuité).",
   "critere": "Anomalie si au moins une boîte métallique n'est pas reliée à la terre.",
   "defaut": "Au moins une boîte de connexion métallique en montage apparent ou encastré n'est pas reliée à la terre."
  },
  "B3.3.9.1": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3 (MC)",
   "nature": "Mesure compensatoire : mise à la terre boîtes de connexion métalliques.",
   "risque": "Boîte métallique non reliée à la terre hors salle d'eau.",
   "methode": "Dans les locaux hors salle d'eau, si une boîte de connexion métallique n'est pas reliée à la terre, vérifier la MC : protection par DDR ≤ 30 mA.",
   "critere": "MC correctement mise en œuvre si protection par DDR ≤ 30 mA.",
   "defaut": "Boîte de connexion métallique non reliée à la terre — MC : protection par DDR ≤ 30 mA."
  },
  "B3.3.10 a": {
   "fiche": "B.3 - Fiche N°3",
   "nature": "Vérification de la protection des prises extérieures.",
   "risque": "Risque d'électrisation accru à l'extérieur (humidité).",
   "methode": "Vérifier que les circuits alimentant les socles de prise de courant placés à l'extérieur (avec ou sans contact de terre) sont protégés par un DDR ≤ 30 mA.",
   "critere": "Anomalie si au moins une prise extérieure n'est pas protégée par DDR ≤ 30 mA.",
   "defaut": "Au moins un socle de prise de courant placé à l'extérieur n'est pas protégé par un DDR ≤ 30 mA."
  },
  "B4.3 a1": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification de la présence de protection à l'origine de chaque circuit. Vérification visuelle des calibres, de l'état des conducteurs et des connexions.",
   "risque": "Risque d'échauffement anormal des conducteurs, d'une canalisation, d'un interrupteur, etc., pouvant provoquer un incendie.",
   "methode": "Vérifier que chaque circuit (y compris celui alimentant un tableau divisionnaire) est protégé à son origine par un dispositif contre les surintensités.",
   "critere": "Anomalie si au moins un circuit n'est pas protégé à son origine.",
   "defaut": "Au moins un circuit n'est pas protégé, à son origine, contre les surcharges et les courts-circuits."
  },
  "B4.3 a2": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification du placement des protections.",
   "risque": "Protection mal positionnée.",
   "methode": "Vérifier que les protections sont placées sur le(s) conducteur(s) de phase.",
   "critere": "Anomalie si la protection n'est pas sur le conducteur de phase.",
   "defaut": "Au moins un dispositif de protection contre les surintensités n'est pas placé sur un conducteur de phase."
  },
  "B4.3 b": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification du type de fusible ou disjoncteur.",
   "risque": "Dispositif vétuste ou inadapté.",
   "methode": "Vérifier que les fusibles ne sont pas de type interdit (fusibles à tabatière, à broches rechargeables, coupe-circuits de type industriel, disjoncteurs réglables en courant). Exception : disjoncteurs-moteurs réglables admis pour pompes à chaleur ou pompes de piscine.",
   "critere": "Anomalie si un fusible ou disjoncteur interdit est utilisé.",
   "defaut": "Le type de fusible ou disjoncteur n'est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches rechargeables, coupe-circuit industriel, disjoncteur réglable)."
  },
  "B4.3 c": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification du regroupement des conducteurs avec neutre commun.",
   "risque": "Surcharge du neutre commun.",
   "methode": "Lorsque le conducteur neutre est commun à plusieurs circuits, vérifier que les conducteurs sont correctement protégés : soit la somme des calibres est adaptée à la section du neutre, soit les phases sont regroupées sous une même protection adaptée.",
   "critere": "Anomalie si les conducteurs ne sont pas correctement protégés.",
   "defaut": "Plusieurs circuits disposent d'un conducteur neutre commun dont les conducteurs ne sont pas correctement protégés contre les surintensités."
  },
  "B4.3 e": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification de l'adéquation calibre/section.",
   "risque": "Calibre de protection trop élevé pour la section des conducteurs.",
   "methode": "Vérifier selon le Tableau B.4 : 1,5 mm² → max 16 A disj. ou 10 A fusible ; 2,5 mm² → max 20 A ou 16 A ; 4 mm² → max 25 A ou 20 A ; 6 mm² → max 32 A ; etc.",
   "critere": "Anomalie si le calibre n'est pas adapté à la section.",
   "defaut": "Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surintensités d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants."
  },
  "B4.3 f1": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification de la section de la canalisation alimentant le tableau.",
   "risque": "Section insuffisante entre le DB et le tableau.",
   "methode": "Vérifier que la section des conducteurs de la canalisation alimentant un seul tableau est en adéquation avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement (Tableau B.5).",
   "critere": "Anomalie si la section n'est pas adaptée au courant de réglage du DB.",
   "defaut": "La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement."
  },
  "B4.3 f2": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification de la section d'alimentation multi-tableaux.",
   "risque": "Section insuffisante en cas de multi-tableaux.",
   "methode": "S'il existe plusieurs tableaux, vérifier que la section des conducteurs d'alimentation de chaque tableau est en adéquation avec le courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont.",
   "critere": "Anomalie si la section n'est pas en adéquation avec la protection amont.",
   "defaut": "La section des conducteurs de la canalisation d'alimentation d'au moins un tableau n'est pas en adéquation avec le courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont."
  },
  "B4.3 f3": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification de la section des pontages internes au tableau.",
   "risque": "Section de pontage insuffisante.",
   "methode": "À l'intérieur du tableau principal, vérifier que la section des conducteurs alimentant les dispositifs de protection (DDR et disjoncteurs) est adaptée au courant de réglage du DB. Pontage entre rangées ≥ 10 mm² cuivre à partir de 40 A DB. Pontage entre dispositifs d'une même rangée ≥ 6 mm² cuivre.",
   "critere": "Anomalie si la section de pontage est insuffisante.",
   "defaut": "À l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement."
  },
  "B4.3 g": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification de l'emplacement du tableau.",
   "risque": "Risque lié à l'eau ou à la chaleur.",
   "methode": "Vérifier que le tableau de répartition et/ou le disjoncteur de branchement ne sont pas placés sous un point d'eau (vannes, robinets, soupapes, etc.) ni au-dessus de feux ou plaques de cuisson.",
   "critere": "Anomalie si le tableau est sous un point d'eau ou au-dessus de feux.",
   "defaut": "Le(s) tableau(x) de répartition et/ou le disjoncteur de branchement sont placés dans un endroit non admis (sous un point d'eau ou au-dessus de feux ou de plaques de cuisson)."
  },
  "B4.3 h": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification de l'état des connexions.",
   "risque": "Risque d'incendie par échauffement.",
   "methode": "Vérifier visuellement aux points de connexion et sur les conducteurs et appareillages (douilles d'éclairage) qu'il n'y a aucune trace d'échauffement (noircissement, déformation, odeur).",
   "critere": "Anomalie si des traces d'échauffement sont constatées.",
   "defaut": "Des conducteurs ou des appareillages présentent des traces d'échauffement."
  },
  "B4.3 i": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification du calibre de l'interrupteur général.",
   "risque": "Interrupteur général sous-dimensionné.",
   "methode": "Vérifier que le courant assigné de l'interrupteur assurant la coupure de l'ensemble de l'installation est au moins égal au courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en amont (Tableau B.6).",
   "critere": "Anomalie si le calibre n'est pas adapté.",
   "defaut": "Le courant assigné de l'interrupteur assurant la coupure de l'ensemble de l'installation n'est pas adapté."
  },
  "B4.3 j1": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification du calibre de l'interrupteur différentiel aval DB.",
   "risque": "Interrupteur différentiel sous-dimensionné.",
   "methode": "Cas j1 : un seul interrupteur protège l'ensemble. Son courant assigné doit satisfaire au Tableau B.7. Ex : DB mono 15/45 A → ID min 40 A (sans circuit 32 A) ou 45 A sinon.",
   "critere": "Anomalie si le calibre n'est pas adapté selon le Tableau B.7.",
   "defaut": "Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté."
  },
  "B4.3 j2": {
   "fiche": "B.4 - Fiche N°4",
   "nature": "Vérification des calibres des interrupteurs différentiels multi-tableaux.",
   "risque": "Interrupteur différentiel sous-dimensionné.",
   "methode": "Cas j2 : plusieurs interrupteurs différentiels. Le courant assigné de chaque ID doit être ≥ courant du dispositif de protection amont ou ≥ somme des courants des protections aval. Si aucune des deux conditions n'est remplie, le point est \"non vérifiable\".",
   "critere": "Anomalie si le calibre n'est pas adapté. Non vérifiable si les conditions ne peuvent être vérifiées.",
   "defaut": "Le courant assigné d'au moins un interrupteur différentiel n'est pas adapté."
  },
  "B5.3 a": {
   "fiche": "B.5 - Fiche N°5",
   "nature": "Vérification visuelle de la présence d'une LES et de la continuité électrique entre les éléments conducteurs et les masses dans chaque local contenant une baignoire ou douche.",
   "risque": "Risque lors d'un défaut d'une différence de potentiel pouvant être la cause d'une électrocution, particulièrement dangereuse dans les locaux avec présence d'eau fréquente.",
   "methode": "Vérifier la continuité de la LES reliant : contacts de terre des prises, canalisations métalliques d'eau froide/chaude/vidange, canalisations de chauffage/gaz à moins de 3 m, huisseries métalliques de porte/fenêtre à moins de 3 m, masses des matériels de classe I à moins de 3 m, corps métallique de la baignoire/douche. Mesure de continuité ≤ 2 ohms.",
   "critere": "Anomalie si la continuité n'est pas satisfaisante (résistance > 2 ohms) ou si la LES est absente ou partielle.",
   "defaut": "Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la LES reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques n'est pas satisfaisante (résistance > 2 ohms)."
  },
  "B5.3 b": {
   "fiche": "B.5 - Fiche N°5",
   "nature": "Vérification de la section du conducteur de LES.",
   "risque": "Section insuffisante du conducteur de LES.",
   "methode": "Vérifier que la section de la partie visible du conducteur de LES n'est pas inférieure à : 1,5 mm² en cuivre protégé mécaniquement (dans un conduit, une goulotte ou une plinthe) ; 2,5 mm² en cuivre non protégé mécaniquement.",
   "critere": "Anomalie si la section est insuffisante.",
   "defaut": "Locaux contenant une baignoire ou une douche : la section de la partie visible du conducteur de LES est insuffisante."
  },
  "B5.3 d": {
   "fiche": "B.5 - Fiche N°5",
   "nature": "Vérification de la qualité des connexions de la LES.",
   "risque": "Mauvais contact de la LES.",
   "methode": "Vérifier visuellement que les connexions du conducteur de LES à un élément conducteur, une masse et/ou une broche de terre d'un socle de prise assurent un contact sûr et durable.",
   "critere": "Anomalie si au moins une connexion n'assure pas un contact sûr et durable.",
   "defaut": "Locaux contenant une baignoire ou une douche : au moins une connexion du conducteur de LES n'assure pas un contact sûr et durable."
  },
  "B5.3.1": {
   "fiche": "B.5 - Fiche N°5 (MC)",
   "nature": "Mesure compensatoire : lorsque la résistance de la LES est > 2 ohms pour certains éléments spécifiques.",
   "risque": "LES non satisfaisante pour certains éléments.",
   "methode": "Applicable uniquement quand la résistance > 2 ohms entre un élément relié à la LES et uniquement : les huisseries métalliques de porte/fenêtre, le corps métallique de la baignoire/douche, la canalisation de vidange métallique. Vérifier : résistance d'isolement ≥ 500 000 ohms entre ces éléments et la LES, ET ensemble de l'installation protégée par DDR ≤ 30 mA.",
   "critere": "MC correctement mise en œuvre si les deux conditions sont remplies.",
   "defaut": "LES non satisfaisante pour huisseries/baignoire/vidange — MC : isolement ≥ 500 kΩ + DDR ≤ 30 mA."
  },
  "B6.3.1 a": {
   "fiche": "B.6 - Fiche N°6",
   "nature": "Vérification visuelle du respect des conditions d'installation des matériels électriques dans les zones (0, 1, 2, 3 et hors zone) des locaux contenant une baignoire ou douche.",
   "risque": "Risques d'inadéquation des caractéristiques techniques de l'installation vis-à-vis des emplacements où la présence d'eau augmente le risque d'électrisation.",
   "methode": "Vérifier selon le Tableau B.9 : Zone 0 (intérieur baignoire/douche) = IPX7, seul TBTS ≤ 12V admis ; Zone 1 = IPX4, chauffe-eau admis avec DDR 30 mA ; Zone 2 = IPX3, matériel de classe I avec DDR 30 mA admis ; Zone 3 = IPX0, prises avec DDR 30 mA admises ; Hors zone = IPX0. Paroi fixe ≥ 1,80 m délimite les zones.",
   "critere": "Anomalie si l'installation ne répond pas aux prescriptions particulières liées aux zones.",
   "defaut": "Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local."
  },
  "B6.3.1 c": {
   "fiche": "B.6 - Fiche N°6",
   "nature": "Vérification de l'accessibilité du matériel sous la baignoire.",
   "risque": "Matériel BT accessible sous la baignoire sans retirer le tablier.",
   "methode": "Vérifier que le matériel électrique alimenté en BT sous une tension > 50 V AC ou 120 V DC placé sous la baignoire ne doit pouvoir être accessible qu'après avoir retiré le tablier ou une trappe à l'aide d'un outil.",
   "critere": "Anomalie si le matériel est accessible sans outil.",
   "defaut": "Local contenant une baignoire ou une douche : le matériel électrique placé sous la baignoire est accessible sans avoir à retirer le tablier ou la trappe à l'aide d'un outil."
  },
  "B7.3 a": {
   "fiche": "B.7 - Fiche N°7",
   "nature": "Vérification qu'aucun matériel électrique ne rend accessible des parties actives nues sous tension.",
   "risque": "Risque pour une personne d'entrer en contact avec des parties de l'installation électrique normalement sous tension, pouvant entraîner l'électrisation voire l'électrocution.",
   "methode": "Vérifier que les enveloppes des matériels électriques sont présentes, en place et en bon état (capots de tableau, caches de prises, etc.).",
   "critere": "Anomalie si une enveloppe est manquante ou détériorée.",
   "defaut": "L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée."
  },
  "B7.3 b": {
   "fiche": "B.7 - Fiche N°7",
   "nature": "Vérification de l'état des isolants.",
   "risque": "Contact avec un conducteur dont l'isolant est dégradé.",
   "methode": "Vérifier visuellement que les isolants des conducteurs sont en bon état (pas de fissures, de coupures, de dénudage).",
   "critere": "Anomalie si un isolant est dégradé.",
   "defaut": "L'isolant d'au moins un conducteur est dégradé."
  },
  "B7.3 c2": {
   "fiche": "B.7 - Fiche N°7",
   "nature": "Vérification de l'absence de parties actives accessibles > 25 VAC / > 60 VDC.",
   "risque": "Contact avec des parties sous tension dangereuse.",
   "methode": "Vérifier que les conducteurs nus et les parties actives accessibles sont alimentés sous une tension ≤ 25 V AC ou ≤ 60 V DC et à partir d'une source TBTS. Mesurer la tension si nécessaire : > 25 V AC = anomalie quelle que soit la source ; si 0 V AC, mesurer en DC : > 60 V DC = anomalie.",
   "critere": "Anomalie si une partie active accessible est sous une tension > 25 V AC ou > 60 V DC ou alimentée par une source autre que TBTS.",
   "defaut": "Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous une tension > 25 V a.c. ou > 60 V d.c. ou est alimenté par une source autre que TBTS."
  },
  "B7.3 d": {
   "fiche": "B.7 - Fiche N°7",
   "nature": "Vérification des connexions.",
   "risque": "Connexion avec parties actives nues accessibles.",
   "methode": "Vérifier que les dispositifs de connexion (bornes, dominos, etc.) sont placés dans des boîtes de connexion avec couvercle ou dans des goulottes/plinthes équipées de couvercles. Les connexions par épissure ou soudure sont proscrites.",
   "critere": "Anomalie si une connexion avec partie active nue est accessible.",
   "defaut": "L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible."
  },
  "B7.3 e": {
   "fiche": "B.7 - Fiche N°7",
   "nature": "Vérification des dispositifs de protection.",
   "risque": "Parties actives nues accessibles lors de la manipulation.",
   "methode": "Vérifier que les dispositifs de protection ne permettent pas l'accès aux parties actives (neutre compris) lors de la manipulation des éléments de remplacement (fusibles à tabatière, à broches rechargeables, coupe-circuits industriels sont interdits).",
   "critere": "Anomalie si un dispositif de protection a une partie active nue accessible.",
   "defaut": "L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension accessible."
  },
  "B8.3 a": {
   "fiche": "B.8 - Fiche N°8",
   "nature": "Vérification visuelle que les matériels électriques vétustes ne sont pas présents (voir illustrations Annexe D).",
   "risque": "Risque d'électrisation, voire d'électrocution d'une personne ou d'incendie du fait d'un matériel ou d'un montage inadapté à l'usage ou devenu dangereux par vétusté.",
   "methode": "Identifier les matériels vétustes listés en Annexe D.2 : tableaux et appareillages vétustes, douilles d'éclairage vétustes, appareillages de commande vétustes, socles de prise vétustes, conducteurs et câbles vétustes, conduits vétustes, dispositifs de connexion vétustes, matériels d'utilisation vétustes.",
   "critere": "Anomalie si au moins un matériel vétuste est présent.",
   "defaut": "L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste."
  },
  "B8.3 b": {
   "fiche": "B.8 - Fiche N°8",
   "nature": "Vérification de l'adéquation du matériel à l'usage.",
   "risque": "Matériel dont les caractéristiques ne sont pas adaptées à l'emplacement.",
   "methode": "Vérifier que les matériels ont un degré de protection (IP) adapté à l'endroit où ils sont installés selon le Tableau B.11 : WC/chambres = IP20, caves/celliers = IP20, cuisines = IP20, buanderies/vérandas = IP21, cours/jardins = IP24, etc.",
   "critere": "Anomalie si le matériel est inadapté à l'usage.",
   "defaut": "L'installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage."
  },
  "B8.3 c": {
   "fiche": "B.8 - Fiche N°8",
   "nature": "Vérification de l'absence de conducteur vert/jaune utilisé comme conducteur actif.",
   "risque": "Confusion entre conducteur de protection et conducteur actif.",
   "methode": "Vérifier qu'aucun conducteur repéré par la double coloration vert et jaune n'est utilisé comme conducteur actif. Un conducteur vert/jaune recouvert d'un ruban adhésif ou thermo-rétractable d'une autre couleur est admis.",
   "critere": "Anomalie si un conducteur vert/jaune est utilisé comme actif.",
   "defaut": "L'installation comporte au moins un conducteur actif repéré par la double coloration vert et jaune."
  },
  "B8.3 d": {
   "fiche": "B.8 - Fiche N°8",
   "nature": "Vérification de la section minimale des conducteurs actifs.",
   "risque": "Conducteur de section insuffisante présentant un risque d'échauffement.",
   "methode": "Vérifier qu'aucun conducteur actif n'a un diamètre < 12/10 mm (soit < 1,13 mm²).",
   "critere": "Anomalie si un conducteur actif a un diamètre < 12/10 mm.",
   "defaut": "L'installation comporte au moins un conducteur actif dont le diamètre est < 12/10 mm (1,13 mm²)."
  },
  "B8.3 e": {
   "fiche": "B.8 - Fiche N°8",
   "nature": "Vérification de la protection mécanique des conducteurs.",
   "risque": "Conducteur non protégé mécaniquement soumis aux agressions.",
   "methode": "Vérifier que les conducteurs isolés sont placés sur toute leur longueur dans des conduits, goulottes, plinthes ou huisseries en matière isolante ou métallique, jusqu'à leur pénétration dans l'appareillage, boîtes de connexion, tableaux ou matériels d'utilisation. Ne concerne pas les câbles ni les conducteurs en extrémité des points d'éclairage munis d'une boîte de connexion ou d'une douille.",
   "critere": "Anomalie si un conducteur isolé n'est pas protégé mécaniquement.",
   "defaut": "Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie."
  },
  "B9.3.2 a": {
   "fiche": "B.9 - Fiche N°9",
   "nature": "Vérification des installations et matériels d'utilisation situés dans les parties privatives et alimentés depuis les parties communes, et réciproquement.",
   "risque": "Risque pour une personne d'être en contact avec la masse d'un matériel en défaut ou une partie active sous tension, pouvant entraîner l'électrisation.",
   "methode": "Vérifier que l'installation électrique issue de la partie privative alimentant des matériels d'utilisation placés dans les parties communes est correctement mise en œuvre : TBTS ou BT avec matériel classe I relié à la terre (continuité ≤ 2 ohms) + DDR ≤ 30 mA + dispositif de coupure à proximité.",
   "critere": "Anomalie si l'installation n'est pas correctement mise en œuvre.",
   "defaut": "L'installation électrique issue de la partie privative, alimentant des matériels d'utilisation placés dans les parties communes, n'est pas mise en œuvre correctement."
  },
  "B10.3.1 a": {
   "fiche": "B.10 - Fiche N°10",
   "nature": "Vérification visuelle de l'installation et de l'équipement électrique de la piscine et du bassin de fontaine, vérification de la continuité des conducteurs de protection et de la LES.",
   "risque": "L'inadéquation des caractéristiques techniques de l'installation vis-à-vis des emplacements où la présence d'eau augmente le risque d'électrisation.",
   "methode": "Piscine enterrée : vérifier les prescriptions selon le Tableau B.12 et les définitions des volumes 0, 1, 2. Volume 0 (intérieur bassin) : IPX8, classe III seulement. Volume 1 (à 2 m des bords) : IPX5, canalisations classe II. Volume 2 (à 3,5 m) : IPX2.",
   "critere": "Anomalie si les prescriptions particulières ne sont pas respectées.",
   "defaut": "Piscine : l'installation ne répond pas aux prescriptions particulières applicables."
  },
  "B10.3.1 b": {
   "fiche": "B.10 - Fiche N°10",
   "nature": "Vérification des canalisations piscine enterrée.",
   "risque": "Canalisation avec revêtement métallique dans les volumes de la piscine.",
   "methode": "Vérifier que dans les volumes 0, 1 et 2, les canalisations ne comportent pas de gaines métalliques et sont limitées à celles nécessaires pour les matériels installés dans ces volumes.",
   "critere": "Anomalie si une canalisation a un revêtement métallique dans les volumes 0, 1 ou 2.",
   "defaut": "Piscine : dans les volumes 0, 1 ou 2, au moins une canalisation comporte un revêtement métallique ou n'est pas limitée à l'alimentation de matériels installés."
  },
  "B10.3.1 c": {
   "fiche": "B.10 - Fiche N°10",
   "nature": "Vérification des matériels piscine dans un local technique.",
   "risque": "Matériels spécialement utilisés pour les piscines mal installés.",
   "methode": "Vérifier que les matériels disposés dans un local ou emplacement contigu à la piscine, accessibles par trappe, sont protégés par : TBTS ≤ 12 V AC/30 V DC, ou séparation électrique, ou DDR ≤ 30 mA avec conditions de classe II, accès par clé/outil, IPX5 et LES.",
   "critere": "Anomalie si les matériels ne sont pas correctement installés.",
   "defaut": "Piscine : les matériels spécialement utilisés pour les piscines, disposés dans un local, ne sont pas correctement installés."
  },
  "B10.3.1 d": {
   "fiche": "B.10 - Fiche N°10",
   "nature": "Vérification des matériels BT dans le volume 1 de piscine.",
   "risque": "Matériels BT non conformes dans le volume 1.",
   "methode": "Vérifier que les matériels BT spécialement destinés aux piscines installés dans le volume 1 sont dans une enveloppe à isolation supplémentaire (IK07), que l'ouverture de la trappe provoque la coupure des conducteurs actifs, et que l'installation de l'interrupteur omnipolaire est équivalente à la classe II.",
   "critere": "Anomalie si les matériels ne sont pas correctement installés.",
   "defaut": "Piscine : les matériels basse tension spécialement prévus pour être installés dans un volume 1 de piscine ne sont pas correctement installés."
  },
  "B10.3.1 e": {
   "fiche": "B.10 - Fiche N°10",
   "nature": "Vérification de la continuité de la LES piscine enterrée.",
   "risque": "LES piscine non satisfaisante.",
   "methode": "Vérifier que tous les éléments conducteurs des volumes 0, 1 et 2 sont reliés par des conducteurs d'équipotentialité aux conducteurs de protection des masses (armatures du sol, conduites métalliques, charpentes accessibles, grilles). Mesurer la résistance de continuité ≤ 2 ohms.",
   "critere": "Anomalie si la continuité de la LES est > 2 ohms.",
   "defaut": "Piscine : la continuité électrique de la LES, reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, n'est pas satisfaisante (résistance > 2 ohms)."
  },
  "B10.3.2 a": {
   "fiche": "B.10 - Fiche N°10",
   "nature": "Vérification des prescriptions piscine hors-sol.",
   "risque": "Installation non conforme pour une piscine hors-sol.",
   "methode": "Piscine hors-sol : vérifier les mêmes prescriptions que pour les piscines enterrées, adaptées aux volumes 0 et 1 spécifiques aux bassins au-dessus du sol.",
   "critere": "Anomalie si les prescriptions ne sont pas respectées.",
   "defaut": "Piscine hors-sol : l'installation ne répond pas aux prescriptions particulières applicables."
  },
  "B10.3.2 b": {
   "fiche": "B.10 - Fiche N°10",
   "nature": "Vérification des canalisations piscine hors-sol.",
   "risque": "Canalisation avec revêtement métallique dans les volumes.",
   "methode": "Vérifier que dans les volumes 0 et 1, les canalisations ne comportent pas de gaines métalliques.",
   "critere": "Anomalie si une canalisation a un revêtement métallique dans les volumes 0 ou 1.",
   "defaut": "Piscine hors-sol : dans les volumes 0 ou 1, au moins une canalisation comporte un revêtement métallique."
  },
  "B10.3.2 c": {
   "fiche": "B.10 - Fiche N°10",
   "nature": "Vérification de l'inaccessibilité des matériels piscine hors-sol.",
   "risque": "Matériels électriques accessibles dans les volumes.",
   "methode": "Vérifier que les matériels électriques des volumes 0 et 1 sont inaccessibles (verre armé, grille ne pouvant être enlevée qu'à l'aide d'outils).",
   "critere": "Anomalie si les matériels sont accessibles sans outil.",
   "defaut": "Piscine hors-sol : les matériels électriques des volumes 0 ou 1 sont accessibles sans retirer une enveloppe à l'aide d'un outil."
  },
  "B10.3.2 d": {
   "fiche": "B.10 - Fiche N°10",
   "nature": "Vérification de la fixation des luminaires piscine hors-sol.",
   "risque": "Luminaire non fixé dans les volumes.",
   "methode": "Vérifier que les luminaires dans les volumes 0 et 1 sont fixés.",
   "critere": "Anomalie si un luminaire n'est pas fixé.",
   "defaut": "Piscine hors-sol : un ou des luminaires des volumes 0 ou 1 ne sont pas fixés."
  },
  "B10.3.2 e": {
   "fiche": "B.10 - Fiche N°10",
   "nature": "Vérification de la continuité de la LES piscine hors-sol.",
   "risque": "LES piscine hors-sol non satisfaisante.",
   "methode": "Vérifier la continuité de la LES reliant les éléments conducteurs et les masses. Résistance ≤ 2 ohms.",
   "critere": "Anomalie si la continuité de la LES est > 2 ohms.",
   "defaut": "Piscine hors-sol : la continuité électrique de la LES n'est pas satisfaisante (résistance > 2 ohms)."
  },
  "B11 a1": {
   "fiche": "B.11 - Fiche N°11",
   "nature": "Vérifications informatives (non normatives) sur la protection de l'installation.",
   "risque": "Information sur le niveau de protection de l'installation (pas d'anomalie au sens de la norme).",
   "methode": "Vérifier si l'ensemble de l'installation est protégé par au moins un DDR de haute sensibilité ≤ 30 mA.",
   "critere": "Point informatif : pas d'anomalie, mention dans le rapport.",
   "defaut": "L'ensemble de l'installation n'est pas protégé par un DDR ≤ 30 mA (information)."
  },
  "B11 a2": {
   "fiche": "B.11 - Fiche N°11",
   "nature": "Vérification informative sur la couverture DDR 30 mA.",
   "risque": "Information sur le niveau de protection partielle.",
   "methode": "Vérifier si une partie seulement de l'installation est protégée par un DDR ≤ 30 mA.",
   "critere": "Point informatif : pas d'anomalie, mention dans le rapport.",
   "defaut": "Seule une partie de l'installation est protégée par un DDR ≤ 30 mA (information)."
  },
  "B11 b1": {
   "fiche": "B.11 - Fiche N°11",
   "nature": "Vérification informative sur les obturateurs des prises.",
   "risque": "Information sur la protection des enfants.",
   "methode": "Vérifier si l'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur d'alvéoles (protection enfants).",
   "critere": "Point informatif : pas d'anomalie, mention dans le rapport.",
   "defaut": "Les socles de prise ne sont pas tous à obturateur d'alvéoles (information)."
  },
  "B11 c1": {
   "fiche": "B.11 - Fiche N°11",
   "nature": "Vérification informative sur la profondeur des alvéoles.",
   "risque": "Information sur la conformité des prises.",
   "methode": "Vérifier si l'ensemble des socles de prise de courant présente un puits de 15 mm (profondeur permettant d'empêcher le contact avec les broches de la fiche avant le contact avec la broche de terre).",
   "critere": "Point informatif : pas d'anomalie, mention dans le rapport.",
   "defaut": "Les socles de prise ne présentent pas tous un puits de 15 mm (information)."
  }
 }
}