{
 "APPAREILS_GAZ_DEFINITIONS": [
  {
   "type": "Appareils de cuisson",
   "categorie": "cuisson",
   "sections": [
    {
     "id": "raccordement",
     "nom": "Raccordement",
     "icon": "pipe-wrench",
     "controles": [
      {
       "code": "C.7-8a1",
       "titre": "Présence pour chaque appareil en place d'un organe de coupure (OCA)",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8a2",
       "titre": "Accessibilité de chaque organe de coupure",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8a3",
       "titre": "Manœuvrabilité de chaque organe de coupure",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8c",
       "titre": "Au moins un organe de coupure d'un appareil alimenté par une tuyauterie fixe est muni d'un about porte caoutchouc non démontable",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.9-10",
       "titre": "L'appareil installé est apparemment adapté au type de gaz et à la pression de distribution",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-11a",
       "titre": "Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-11b",
       "titre": "Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-12a",
       "titre": "Le tuyau flexible est en mauvais état",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-13",
       "titre": "La longueur du tuyau flexible est supérieure à 2 m",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-14",
       "titre": "La date limite d'utilisation du tuyau est dépassée ou n'est pas lisible",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-15a",
       "titre": "Le tuyau passe dans une zone dangereuse",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-15b",
       "titre": "Le tuyau flexible est visitable sur tout son parcours",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "local",
     "nom": "Local",
     "icon": "home-variant",
     "controles": [
      {
       "code": "C.13-18b",
       "titre": "Appareil (autre qu'un CENR) installé dans un local de volume insuffisant / ne respectant pas les exigences de raccordement / balayage / ouvrant < 0,40 m²",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.13-18e",
       "titre": "Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "ventilation",
     "nom": "Ventilation",
     "icon": "weather-windy",
     "controles": [
      {
       "code": "C.14-19.1",
       "titre": "L'amenée d'air n'existe pas",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.2",
       "titre": "L'amenée d'air du local est manifestement insuffisante (section orifice ou présence de modules)",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.3",
       "titre": "Le passage de transit pour l'amenée d'air indirecte est insuffisant",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.5",
       "titre": "L'amenée d'air indirecte transite par WC, autre logement ou partie commune",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.7",
       "titre": "L'amenée d'air est obturée",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.8",
       "titre": "L'amenée d'air est obturable",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.15-20.1",
       "titre": "La sortie d'air est absente",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.15-20.2",
       "titre": "La sortie d'air est manifestement insuffisante",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.15-20.3",
       "titre": "La sortie d'air est obturée",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.15-20.4",
       "titre": "La sortie d'air est obturable",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.16-21",
       "titre": "Si la sortie d'air est directe, l'amenée d'air est également directe",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "tige_cuisine",
     "nom": "Tige cuisine (si applicable)",
     "icon": "stove",
     "controles": [
      {
       "code": "C.28-35",
       "titre": "La tige cuisine alimente au moins un appareil autre que de cuisson",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.28-37b",
       "titre": "Le robinet de commande de l'appareil comporte un dispositif interrompant l'arrivée du gaz en cas de manque de pression amont",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "fonctionnement",
     "nom": "Fonctionnement (D.1)",
     "icon": "fire",
     "controles": [
      {
       "code": "D1-A",
       "titre": "La flamme d'au moins un brûleur est jaune, charbonne ou décolle partiellement",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D1-B1",
       "titre": "GN : la flamme d'un brûleur décolle totalement et s'éteint",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GN"
      },
      {
       "code": "D1-C1",
       "titre": "GN : la flamme d'un brûleur s'éteint à l'ouverture de la porte du four",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GN"
      },
      {
       "code": "D1-D1",
       "titre": "GN : la flamme d'un brûleur s'éteint lors du passage du débit maxi au débit mini",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GN"
      },
      {
       "code": "D1-B2",
       "titre": "GPL : la flamme d'un brûleur décolle totalement et s'éteint",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GPL"
      },
      {
       "code": "D1-C2",
       "titre": "GPL : la flamme d'un brûleur s'éteint à l'ouverture de la porte du four",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GPL"
      },
      {
       "code": "D1-D2",
       "titre": "GPL : la flamme d'un brûleur s'éteint lors du passage du débit maxi au débit mini",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GPL"
      }
     ]
    }
   ],
   "controles": [
    {
     "code": "C.7-8a1",
     "titre": "Présence pour chaque appareil en place d'un organe de coupure (OCA)",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8a2",
     "titre": "Accessibilité de chaque organe de coupure",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8a3",
     "titre": "Manœuvrabilité de chaque organe de coupure",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8c",
     "titre": "Au moins un organe de coupure d'un appareil alimenté par une tuyauterie fixe est muni d'un about porte caoutchouc non démontable",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.9-10",
     "titre": "L'appareil installé est apparemment adapté au type de gaz et à la pression de distribution",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-11a",
     "titre": "Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-11b",
     "titre": "Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-12a",
     "titre": "Le tuyau flexible est en mauvais état",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-13",
     "titre": "La longueur du tuyau flexible est supérieure à 2 m",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-14",
     "titre": "La date limite d'utilisation du tuyau est dépassée ou n'est pas lisible",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-15a",
     "titre": "Le tuyau passe dans une zone dangereuse",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-15b",
     "titre": "Le tuyau flexible est visitable sur tout son parcours",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.13-18b",
     "titre": "Appareil (autre qu'un CENR) installé dans un local de volume insuffisant / ne respectant pas les exigences de raccordement / balayage / ouvrant < 0,40 m²",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.13-18e",
     "titre": "Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.1",
     "titre": "L'amenée d'air n'existe pas",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.2",
     "titre": "L'amenée d'air du local est manifestement insuffisante (section orifice ou présence de modules)",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.3",
     "titre": "Le passage de transit pour l'amenée d'air indirecte est insuffisant",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.5",
     "titre": "L'amenée d'air indirecte transite par WC, autre logement ou partie commune",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.7",
     "titre": "L'amenée d'air est obturée",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.8",
     "titre": "L'amenée d'air est obturable",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.15-20.1",
     "titre": "La sortie d'air est absente",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.15-20.2",
     "titre": "La sortie d'air est manifestement insuffisante",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.15-20.3",
     "titre": "La sortie d'air est obturée",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.15-20.4",
     "titre": "La sortie d'air est obturable",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.16-21",
     "titre": "Si la sortie d'air est directe, l'amenée d'air est également directe",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.28-35",
     "titre": "La tige cuisine alimente au moins un appareil autre que de cuisson",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.28-37b",
     "titre": "Le robinet de commande de l'appareil comporte un dispositif interrompant l'arrivée du gaz en cas de manque de pression amont",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D1-A",
     "titre": "La flamme d'au moins un brûleur est jaune, charbonne ou décolle partiellement",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D1-B1",
     "titre": "GN : la flamme d'un brûleur décolle totalement et s'éteint",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GN"
    },
    {
     "code": "D1-C1",
     "titre": "GN : la flamme d'un brûleur s'éteint à l'ouverture de la porte du four",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GN"
    },
    {
     "code": "D1-D1",
     "titre": "GN : la flamme d'un brûleur s'éteint lors du passage du débit maxi au débit mini",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GN"
    },
    {
     "code": "D1-B2",
     "titre": "GPL : la flamme d'un brûleur décolle totalement et s'éteint",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GPL"
    },
    {
     "code": "D1-C2",
     "titre": "GPL : la flamme d'un brûleur s'éteint à l'ouverture de la porte du four",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GPL"
    },
    {
     "code": "D1-D2",
     "titre": "GPL : la flamme d'un brûleur s'éteint lors du passage du débit maxi au débit mini",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GPL"
    }
   ]
  },
  {
   "type": "Chauffe-eau non raccordé (CENR - Type A)",
   "categorie": "CENR",
   "sections": [
    {
     "id": "raccordement",
     "nom": "Raccordement",
     "icon": "pipe-wrench",
     "controles": [
      {
       "code": "C.7-8a1",
       "titre": "Présence pour chaque appareil en place d'un organe de coupure (OCA)",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8a2",
       "titre": "Accessibilité de chaque organe de coupure",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8a3",
       "titre": "Manœuvrabilité de chaque organe de coupure",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8c",
       "titre": "Au moins un organe de coupure d'un appareil alimenté par une tuyauterie fixe est muni d'un about porte caoutchouc non démontable",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.9-10",
       "titre": "L'appareil installé est apparemment adapté au type de gaz et à la pression de distribution",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-11a",
       "titre": "Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-11b",
       "titre": "Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-12a",
       "titre": "Le tuyau flexible est en mauvais état",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-13",
       "titre": "La longueur du tuyau flexible est supérieure à 2 m",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-14",
       "titre": "La date limite d'utilisation du tuyau est dépassée ou n'est pas lisible",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-15a",
       "titre": "Le tuyau passe dans une zone dangereuse",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-15b",
       "titre": "Le tuyau flexible est visitable sur tout son parcours",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "local",
     "nom": "Local",
     "icon": "home-variant",
     "controles": [
      {
       "code": "C.13-18a",
       "titre": "Le CENR de 8,72 kW est installé dans un local de volume ≥ 15 m³ ET comportant un ouvrant d'au moins 0,4 m² sur l'extérieur",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.13-18b",
       "titre": "Appareil (autre qu'un CENR) installé dans un local de volume insuffisant / ne respectant pas les exigences de raccordement / balayage / ouvrant < 0,40 m²",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.13-18e",
       "titre": "Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "triple_securite",
     "nom": "Triple sécurité",
     "icon": "shield-check",
     "controles": [
      {
       "code": "C.17-22",
       "titre": "L'appareil de type chauffe-eau non raccordé est équipé d'une triple sécurité",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "ventilation",
     "nom": "Ventilation (CENR)",
     "icon": "weather-windy",
     "controles": [
      {
       "code": "C.19-24a1",
       "titre": "L'amenée d'air est absente",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.19-24a2",
       "titre": "L'amenée d'air est manifestement insuffisante",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.19-24a3",
       "titre": "Le passage de transit pour l'amenée d'air indirecte est insuffisant",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.19-24a5",
       "titre": "L'amenée d'air indirecte transite par WC, autre logement ou partie commune",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.19-24a6",
       "titre": "L'amenée d'air est obturée",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.19-24a7",
       "titre": "L'amenée d'air est obturable",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.19-24b1",
       "titre": "La sortie d'air est absente",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.19-24b2",
       "titre": "La sortie d'air est manifestement insuffisante",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.19-24b3",
       "titre": "La sortie d'air est obturée",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.19-24b4",
       "titre": "La sortie d'air est obturable",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.19-24b6",
       "titre": "La sortie d'air est assurée uniquement par VMC ou dispositif d'extraction mécanique",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "usage",
     "nom": "Usage",
     "icon": "water",
     "controles": [
      {
       "code": "C.20-25a",
       "titre": "Le CENR alimente un récipient > 50 L (baignoire, bac à laver…) OU plus de 3 postes OU plus de 3 postes répartis dans plus de 2 pièces distinctes",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.20-25b",
       "titre": "Le CENR alimente une douche",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "etiquette",
     "nom": "Étiquette",
     "icon": "tag-outline",
     "controles": [
      {
       "code": "C.21-26",
       "titre": "Absence d'étiquette « recommandations d'usage » sur l'appareil",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "fonctionnement",
     "nom": "Fonctionnement (D.2 CENR)",
     "icon": "fire",
     "controles": [
      {
       "code": "D2-I",
       "titre": "Débordement de flamme à l'allumage",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D2-E",
       "titre": "Le débit de gaz mesuré est supérieur au débit maximal théorique de 10 % à 20 %",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D2-F",
       "titre": "Le débit de gaz mesuré est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20 %",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D2-G",
       "titre": "Le taux de CO mesuré est compris entre 30 et 50 ppm à proximité du chauffe-eau",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "unite": "ppm",
       "seuil": 30,
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D2-H",
       "titre": "Le taux de CO mesuré est supérieur à 50 ppm à proximité du chauffe-eau",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "unite": "ppm",
       "seuil": 50,
       "energie": "all"
      }
     ]
    }
   ],
   "controles": [
    {
     "code": "C.7-8a1",
     "titre": "Présence pour chaque appareil en place d'un organe de coupure (OCA)",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8a2",
     "titre": "Accessibilité de chaque organe de coupure",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8a3",
     "titre": "Manœuvrabilité de chaque organe de coupure",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8c",
     "titre": "Au moins un organe de coupure d'un appareil alimenté par une tuyauterie fixe est muni d'un about porte caoutchouc non démontable",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.9-10",
     "titre": "L'appareil installé est apparemment adapté au type de gaz et à la pression de distribution",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-11a",
     "titre": "Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-11b",
     "titre": "Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-12a",
     "titre": "Le tuyau flexible est en mauvais état",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-13",
     "titre": "La longueur du tuyau flexible est supérieure à 2 m",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-14",
     "titre": "La date limite d'utilisation du tuyau est dépassée ou n'est pas lisible",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-15a",
     "titre": "Le tuyau passe dans une zone dangereuse",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-15b",
     "titre": "Le tuyau flexible est visitable sur tout son parcours",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.13-18a",
     "titre": "Le CENR de 8,72 kW est installé dans un local de volume ≥ 15 m³ ET comportant un ouvrant d'au moins 0,4 m² sur l'extérieur",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.13-18b",
     "titre": "Appareil (autre qu'un CENR) installé dans un local de volume insuffisant / ne respectant pas les exigences de raccordement / balayage / ouvrant < 0,40 m²",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.13-18e",
     "titre": "Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.17-22",
     "titre": "L'appareil de type chauffe-eau non raccordé est équipé d'une triple sécurité",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.19-24a1",
     "titre": "L'amenée d'air est absente",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.19-24a2",
     "titre": "L'amenée d'air est manifestement insuffisante",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.19-24a3",
     "titre": "Le passage de transit pour l'amenée d'air indirecte est insuffisant",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.19-24a5",
     "titre": "L'amenée d'air indirecte transite par WC, autre logement ou partie commune",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.19-24a6",
     "titre": "L'amenée d'air est obturée",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.19-24a7",
     "titre": "L'amenée d'air est obturable",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.19-24b1",
     "titre": "La sortie d'air est absente",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.19-24b2",
     "titre": "La sortie d'air est manifestement insuffisante",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.19-24b3",
     "titre": "La sortie d'air est obturée",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.19-24b4",
     "titre": "La sortie d'air est obturable",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.19-24b6",
     "titre": "La sortie d'air est assurée uniquement par VMC ou dispositif d'extraction mécanique",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.20-25a",
     "titre": "Le CENR alimente un récipient > 50 L (baignoire, bac à laver…) OU plus de 3 postes OU plus de 3 postes répartis dans plus de 2 pièces distinctes",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.20-25b",
     "titre": "Le CENR alimente une douche",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.21-26",
     "titre": "Absence d'étiquette « recommandations d'usage » sur l'appareil",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D2-I",
     "titre": "Débordement de flamme à l'allumage",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D2-E",
     "titre": "Le débit de gaz mesuré est supérieur au débit maximal théorique de 10 % à 20 %",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D2-F",
     "titre": "Le débit de gaz mesuré est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20 %",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D2-G",
     "titre": "Le taux de CO mesuré est compris entre 30 et 50 ppm à proximité du chauffe-eau",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "unite": "ppm",
     "seuil": 30,
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D2-H",
     "titre": "Le taux de CO mesuré est supérieur à 50 ppm à proximité du chauffe-eau",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "unite": "ppm",
     "seuil": 50,
     "energie": "all"
    }
   ]
  },
  {
   "type": "Chauffe-eau raccordé (Type B)",
   "categorie": "B",
   "sections": [
    {
     "id": "raccordement",
     "nom": "Raccordement",
     "icon": "pipe-wrench",
     "controles": [
      {
       "code": "C.7-8a1",
       "titre": "Présence pour chaque appareil en place d'un organe de coupure (OCA)",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8a2",
       "titre": "Accessibilité de chaque organe de coupure",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8a3",
       "titre": "Manœuvrabilité de chaque organe de coupure",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8c",
       "titre": "Au moins un organe de coupure d'un appareil alimenté par une tuyauterie fixe est muni d'un about porte caoutchouc non démontable",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.9-10",
       "titre": "L'appareil installé est apparemment adapté au type de gaz et à la pression de distribution",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-11a",
       "titre": "Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-11b",
       "titre": "Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-12a",
       "titre": "Le tuyau flexible est en mauvais état",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-13",
       "titre": "La longueur du tuyau flexible est supérieure à 2 m",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-14",
       "titre": "La date limite d'utilisation du tuyau est dépassée ou n'est pas lisible",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-15a",
       "titre": "Le tuyau passe dans une zone dangereuse",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-15b",
       "titre": "Le tuyau flexible est visitable sur tout son parcours",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "local",
     "nom": "Local",
     "icon": "home-variant",
     "controles": [
      {
       "code": "C.13-18b",
       "titre": "Appareil (autre qu'un CENR) installé dans un local de volume insuffisant / ne respectant pas les exigences de raccordement / balayage / ouvrant < 0,40 m²",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.13-18e",
       "titre": "Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "ventilation",
     "nom": "Ventilation",
     "icon": "weather-windy",
     "controles": [
      {
       "code": "C.14-19.1",
       "titre": "L'amenée d'air n'existe pas",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.2",
       "titre": "L'amenée d'air du local est manifestement insuffisante (section orifice ou présence de modules)",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.3",
       "titre": "Le passage de transit pour l'amenée d'air indirecte est insuffisant",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.5",
       "titre": "L'amenée d'air indirecte transite par WC, autre logement ou partie commune",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.7",
       "titre": "L'amenée d'air est obturée",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.8",
       "titre": "L'amenée d'air est obturable",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.15-20.1",
       "titre": "La sortie d'air est absente",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.15-20.2",
       "titre": "La sortie d'air est manifestement insuffisante",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.15-20.3",
       "titre": "La sortie d'air est obturée",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.15-20.4",
       "titre": "La sortie d'air est obturable",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.16-21",
       "titre": "Si la sortie d'air est directe, l'amenée d'air est également directe",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "evacuation",
     "nom": "Évacuation",
     "icon": "smoke",
     "controles": [
      {
       "code": "C.23-28a",
       "titre": "Absence d'un conduit de raccordement reliant l'appareil au conduit de fumée",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.23-28b",
       "titre": "Le dispositif d'évacuation des produits de combustion est absent",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.23-28c",
       "titre": "Le dispositif d'évacuation n'est manifestement pas un conduit de fumée",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29a",
       "titre": "Un moyen de réglage mobile est présent sur le conduit de raccordement",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29b",
       "titre": "Le conduit de raccordement présente une réduction de section",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29c1",
       "titre": "Jeu aux assemblages estimé supérieur à 2 mm de part et d'autre du diamètre du conduit",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29c2",
       "titre": "Perforation du conduit (autre qu'un orifice de prélèvement)",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29c5",
       "titre": "État de corrosion important du conduit de raccordement",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29d1",
       "titre": "Contre-pente du conduit de raccordement",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29d4",
       "titre": "Usure avancée et/ou déformations du conduit",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.25-30",
       "titre": "Présence d'un appareil raccordé avec coupe-tirage et sans ventilateur intégré ET d'au moins un dispositif d'extraction mécanique supplémentaire",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "fonctionnement",
     "nom": "Fonctionnement (D.3 Type B)",
     "icon": "fire",
     "controles": [
      {
       "code": "D3-J",
       "titre": "Débordement de flamme à l'allumage",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D3-K",
       "titre": "Le débit de gaz mesuré est supérieur au débit maximal théorique de 10 % à 20 %",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D3-L",
       "titre": "Le débit de gaz mesuré est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20 %",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D3-S1",
       "titre": "Sans extraction mécanique : le taux de CO mesuré est supérieur à 20 ppm",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "unite": "ppm",
       "seuil": 20,
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D3-S2",
       "titre": "Avec extraction mécanique à l'arrêt : le taux de CO mesuré est supérieur à 20 ppm",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "unite": "ppm",
       "seuil": 20,
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D3-S3",
       "titre": "Avec extraction mécanique en fonctionnement : le taux de CO mesuré est supérieur à 20 ppm",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "unite": "ppm",
       "seuil": 20,
       "energie": "all"
      }
     ]
    }
   ],
   "controles": [
    {
     "code": "C.7-8a1",
     "titre": "Présence pour chaque appareil en place d'un organe de coupure (OCA)",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8a2",
     "titre": "Accessibilité de chaque organe de coupure",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8a3",
     "titre": "Manœuvrabilité de chaque organe de coupure",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8c",
     "titre": "Au moins un organe de coupure d'un appareil alimenté par une tuyauterie fixe est muni d'un about porte caoutchouc non démontable",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.9-10",
     "titre": "L'appareil installé est apparemment adapté au type de gaz et à la pression de distribution",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-11a",
     "titre": "Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-11b",
     "titre": "Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-12a",
     "titre": "Le tuyau flexible est en mauvais état",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-13",
     "titre": "La longueur du tuyau flexible est supérieure à 2 m",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-14",
     "titre": "La date limite d'utilisation du tuyau est dépassée ou n'est pas lisible",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-15a",
     "titre": "Le tuyau passe dans une zone dangereuse",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-15b",
     "titre": "Le tuyau flexible est visitable sur tout son parcours",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.13-18b",
     "titre": "Appareil (autre qu'un CENR) installé dans un local de volume insuffisant / ne respectant pas les exigences de raccordement / balayage / ouvrant < 0,40 m²",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.13-18e",
     "titre": "Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.1",
     "titre": "L'amenée d'air n'existe pas",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.2",
     "titre": "L'amenée d'air du local est manifestement insuffisante (section orifice ou présence de modules)",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.3",
     "titre": "Le passage de transit pour l'amenée d'air indirecte est insuffisant",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.5",
     "titre": "L'amenée d'air indirecte transite par WC, autre logement ou partie commune",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.7",
     "titre": "L'amenée d'air est obturée",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.8",
     "titre": "L'amenée d'air est obturable",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.15-20.1",
     "titre": "La sortie d'air est absente",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.15-20.2",
     "titre": "La sortie d'air est manifestement insuffisante",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.15-20.3",
     "titre": "La sortie d'air est obturée",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.15-20.4",
     "titre": "La sortie d'air est obturable",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.16-21",
     "titre": "Si la sortie d'air est directe, l'amenée d'air est également directe",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.23-28a",
     "titre": "Absence d'un conduit de raccordement reliant l'appareil au conduit de fumée",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.23-28b",
     "titre": "Le dispositif d'évacuation des produits de combustion est absent",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.23-28c",
     "titre": "Le dispositif d'évacuation n'est manifestement pas un conduit de fumée",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29a",
     "titre": "Un moyen de réglage mobile est présent sur le conduit de raccordement",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29b",
     "titre": "Le conduit de raccordement présente une réduction de section",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29c1",
     "titre": "Jeu aux assemblages estimé supérieur à 2 mm de part et d'autre du diamètre du conduit",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29c2",
     "titre": "Perforation du conduit (autre qu'un orifice de prélèvement)",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29c5",
     "titre": "État de corrosion important du conduit de raccordement",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29d1",
     "titre": "Contre-pente du conduit de raccordement",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29d4",
     "titre": "Usure avancée et/ou déformations du conduit",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.25-30",
     "titre": "Présence d'un appareil raccordé avec coupe-tirage et sans ventilateur intégré ET d'au moins un dispositif d'extraction mécanique supplémentaire",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D3-J",
     "titre": "Débordement de flamme à l'allumage",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D3-K",
     "titre": "Le débit de gaz mesuré est supérieur au débit maximal théorique de 10 % à 20 %",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D3-L",
     "titre": "Le débit de gaz mesuré est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20 %",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D3-S1",
     "titre": "Sans extraction mécanique : le taux de CO mesuré est supérieur à 20 ppm",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "unite": "ppm",
     "seuil": 20,
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D3-S2",
     "titre": "Avec extraction mécanique à l'arrêt : le taux de CO mesuré est supérieur à 20 ppm",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "unite": "ppm",
     "seuil": 20,
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D3-S3",
     "titre": "Avec extraction mécanique en fonctionnement : le taux de CO mesuré est supérieur à 20 ppm",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "unite": "ppm",
     "seuil": 20,
     "energie": "all"
    }
   ]
  },
  {
   "type": "Chaudières type B",
   "categorie": "B",
   "sections": [
    {
     "id": "raccordement",
     "nom": "Raccordement",
     "icon": "pipe-wrench",
     "controles": [
      {
       "code": "C.7-8a1",
       "titre": "Présence pour chaque appareil en place d'un organe de coupure (OCA)",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8a2",
       "titre": "Accessibilité de chaque organe de coupure",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8a3",
       "titre": "Manœuvrabilité de chaque organe de coupure",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8c",
       "titre": "Au moins un organe de coupure d'un appareil alimenté par une tuyauterie fixe est muni d'un about porte caoutchouc non démontable",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.9-10",
       "titre": "L'appareil installé est apparemment adapté au type de gaz et à la pression de distribution",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-11a",
       "titre": "Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-11b",
       "titre": "Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-12a",
       "titre": "Le tuyau flexible est en mauvais état",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-13",
       "titre": "La longueur du tuyau flexible est supérieure à 2 m",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-14",
       "titre": "La date limite d'utilisation du tuyau est dépassée ou n'est pas lisible",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-15a",
       "titre": "Le tuyau passe dans une zone dangereuse",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-15b",
       "titre": "Le tuyau flexible est visitable sur tout son parcours",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "local",
     "nom": "Local",
     "icon": "home-variant",
     "controles": [
      {
       "code": "C.13-18b",
       "titre": "Appareil (autre qu'un CENR) installé dans un local de volume insuffisant / ne respectant pas les exigences de raccordement / balayage / ouvrant < 0,40 m²",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.13-18e",
       "titre": "Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "ventilation",
     "nom": "Ventilation",
     "icon": "weather-windy",
     "controles": [
      {
       "code": "C.14-19.1",
       "titre": "L'amenée d'air n'existe pas",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.2",
       "titre": "L'amenée d'air du local est manifestement insuffisante (section orifice ou présence de modules)",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.3",
       "titre": "Le passage de transit pour l'amenée d'air indirecte est insuffisant",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.5",
       "titre": "L'amenée d'air indirecte transite par WC, autre logement ou partie commune",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.7",
       "titre": "L'amenée d'air est obturée",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.14-19.8",
       "titre": "L'amenée d'air est obturable",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.15-20.1",
       "titre": "La sortie d'air est absente",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.15-20.2",
       "titre": "La sortie d'air est manifestement insuffisante",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.15-20.3",
       "titre": "La sortie d'air est obturée",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.15-20.4",
       "titre": "La sortie d'air est obturable",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.16-21",
       "titre": "Si la sortie d'air est directe, l'amenée d'air est également directe",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "evacuation",
     "nom": "Évacuation",
     "icon": "smoke",
     "controles": [
      {
       "code": "C.23-28a",
       "titre": "Absence d'un conduit de raccordement reliant l'appareil au conduit de fumée",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.23-28b",
       "titre": "Le dispositif d'évacuation des produits de combustion est absent",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.23-28c",
       "titre": "Le dispositif d'évacuation n'est manifestement pas un conduit de fumée",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29a",
       "titre": "Un moyen de réglage mobile est présent sur le conduit de raccordement",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29b",
       "titre": "Le conduit de raccordement présente une réduction de section",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29c1",
       "titre": "Jeu aux assemblages estimé supérieur à 2 mm de part et d'autre du diamètre du conduit",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29c2",
       "titre": "Perforation du conduit (autre qu'un orifice de prélèvement)",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29c5",
       "titre": "État de corrosion important du conduit de raccordement",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29d1",
       "titre": "Contre-pente du conduit de raccordement",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.24-29d4",
       "titre": "Usure avancée et/ou déformations du conduit",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.25-30",
       "titre": "Présence d'un appareil raccordé avec coupe-tirage et sans ventilateur intégré ET d'au moins un dispositif d'extraction mécanique supplémentaire",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "vmc_gaz",
     "nom": "VMC Gaz (si applicable)",
     "icon": "fan",
     "controles": [
      {
       "code": "C.26-32a",
       "titre": "L'appareil en place est spécifique VMC GAZ",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.26-32b",
       "titre": "Le contrôle a permis de s'assurer que l'appareil est spécifique VMC GAZ",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.27-32c",
       "titre": "Le DSC ou le relais spécifique est absent",
       "gravite": "32c",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.27-32d",
       "titre": "Si VMC GAZ équipée d'un DSC raccordé à l'appareil via un relais spécifique, l'appareil est raccordé électriquement à une prise standard",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.27-32e",
       "titre": "Bouche d'extraction VMC GAZ absente",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "fonctionnement",
     "nom": "Fonctionnement (D.3 Type B)",
     "icon": "fire",
     "controles": [
      {
       "code": "D3-J",
       "titre": "Débordement de flamme à l'allumage",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D3-K",
       "titre": "Le débit de gaz mesuré est supérieur au débit maximal théorique de 10 % à 20 %",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D3-L",
       "titre": "Le débit de gaz mesuré est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20 %",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D3-S1",
       "titre": "Sans extraction mécanique : le taux de CO mesuré est supérieur à 20 ppm",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "unite": "ppm",
       "seuil": 20,
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D3-S2",
       "titre": "Avec extraction mécanique à l'arrêt : le taux de CO mesuré est supérieur à 20 ppm",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "unite": "ppm",
       "seuil": 20,
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D3-S3",
       "titre": "Avec extraction mécanique en fonctionnement : le taux de CO mesuré est supérieur à 20 ppm",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "unite": "ppm",
       "seuil": 20,
       "energie": "all"
      }
     ]
    }
   ],
   "controles": [
    {
     "code": "C.7-8a1",
     "titre": "Présence pour chaque appareil en place d'un organe de coupure (OCA)",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8a2",
     "titre": "Accessibilité de chaque organe de coupure",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8a3",
     "titre": "Manœuvrabilité de chaque organe de coupure",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8c",
     "titre": "Au moins un organe de coupure d'un appareil alimenté par une tuyauterie fixe est muni d'un about porte caoutchouc non démontable",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.9-10",
     "titre": "L'appareil installé est apparemment adapté au type de gaz et à la pression de distribution",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-11a",
     "titre": "Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-11b",
     "titre": "Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-12a",
     "titre": "Le tuyau flexible est en mauvais état",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-13",
     "titre": "La longueur du tuyau flexible est supérieure à 2 m",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-14",
     "titre": "La date limite d'utilisation du tuyau est dépassée ou n'est pas lisible",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-15a",
     "titre": "Le tuyau passe dans une zone dangereuse",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-15b",
     "titre": "Le tuyau flexible est visitable sur tout son parcours",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.13-18b",
     "titre": "Appareil (autre qu'un CENR) installé dans un local de volume insuffisant / ne respectant pas les exigences de raccordement / balayage / ouvrant < 0,40 m²",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.13-18e",
     "titre": "Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.1",
     "titre": "L'amenée d'air n'existe pas",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.2",
     "titre": "L'amenée d'air du local est manifestement insuffisante (section orifice ou présence de modules)",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.3",
     "titre": "Le passage de transit pour l'amenée d'air indirecte est insuffisant",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.5",
     "titre": "L'amenée d'air indirecte transite par WC, autre logement ou partie commune",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.7",
     "titre": "L'amenée d'air est obturée",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.14-19.8",
     "titre": "L'amenée d'air est obturable",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.15-20.1",
     "titre": "La sortie d'air est absente",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.15-20.2",
     "titre": "La sortie d'air est manifestement insuffisante",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.15-20.3",
     "titre": "La sortie d'air est obturée",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.15-20.4",
     "titre": "La sortie d'air est obturable",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.16-21",
     "titre": "Si la sortie d'air est directe, l'amenée d'air est également directe",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.23-28a",
     "titre": "Absence d'un conduit de raccordement reliant l'appareil au conduit de fumée",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.23-28b",
     "titre": "Le dispositif d'évacuation des produits de combustion est absent",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.23-28c",
     "titre": "Le dispositif d'évacuation n'est manifestement pas un conduit de fumée",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29a",
     "titre": "Un moyen de réglage mobile est présent sur le conduit de raccordement",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29b",
     "titre": "Le conduit de raccordement présente une réduction de section",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29c1",
     "titre": "Jeu aux assemblages estimé supérieur à 2 mm de part et d'autre du diamètre du conduit",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29c2",
     "titre": "Perforation du conduit (autre qu'un orifice de prélèvement)",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29c5",
     "titre": "État de corrosion important du conduit de raccordement",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29d1",
     "titre": "Contre-pente du conduit de raccordement",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.24-29d4",
     "titre": "Usure avancée et/ou déformations du conduit",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.25-30",
     "titre": "Présence d'un appareil raccordé avec coupe-tirage et sans ventilateur intégré ET d'au moins un dispositif d'extraction mécanique supplémentaire",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.26-32a",
     "titre": "L'appareil en place est spécifique VMC GAZ",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.26-32b",
     "titre": "Le contrôle a permis de s'assurer que l'appareil est spécifique VMC GAZ",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.27-32c",
     "titre": "Le DSC ou le relais spécifique est absent",
     "gravite": "32c",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.27-32d",
     "titre": "Si VMC GAZ équipée d'un DSC raccordé à l'appareil via un relais spécifique, l'appareil est raccordé électriquement à une prise standard",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.27-32e",
     "titre": "Bouche d'extraction VMC GAZ absente",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D3-J",
     "titre": "Débordement de flamme à l'allumage",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D3-K",
     "titre": "Le débit de gaz mesuré est supérieur au débit maximal théorique de 10 % à 20 %",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D3-L",
     "titre": "Le débit de gaz mesuré est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20 %",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D3-S1",
     "titre": "Sans extraction mécanique : le taux de CO mesuré est supérieur à 20 ppm",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "unite": "ppm",
     "seuil": 20,
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D3-S2",
     "titre": "Avec extraction mécanique à l'arrêt : le taux de CO mesuré est supérieur à 20 ppm",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "unite": "ppm",
     "seuil": 20,
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D3-S3",
     "titre": "Avec extraction mécanique en fonctionnement : le taux de CO mesuré est supérieur à 20 ppm",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "unite": "ppm",
     "seuil": 20,
     "energie": "all"
    }
   ]
  },
  {
   "type": "Chaudières type C",
   "categorie": "C",
   "sections": [
    {
     "id": "raccordement",
     "nom": "Raccordement",
     "icon": "pipe-wrench",
     "controles": [
      {
       "code": "C.7-8a1",
       "titre": "Présence pour chaque appareil en place d'un organe de coupure (OCA)",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8a2",
       "titre": "Accessibilité de chaque organe de coupure",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8a3",
       "titre": "Manœuvrabilité de chaque organe de coupure",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8c",
       "titre": "Au moins un organe de coupure d'un appareil alimenté par une tuyauterie fixe est muni d'un about porte caoutchouc non démontable",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.9-10",
       "titre": "L'appareil installé est apparemment adapté au type de gaz et à la pression de distribution",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-11a",
       "titre": "Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-11b",
       "titre": "Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-12a",
       "titre": "Le tuyau flexible est en mauvais état",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-13",
       "titre": "La longueur du tuyau flexible est supérieure à 2 m",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-14",
       "titre": "La date limite d'utilisation du tuyau est dépassée ou n'est pas lisible",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-15a",
       "titre": "Le tuyau passe dans une zone dangereuse",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.10-15b",
       "titre": "Le tuyau flexible est visitable sur tout son parcours",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "local",
     "nom": "Local",
     "icon": "home-variant",
     "controles": [
      {
       "code": "C.13-18b",
       "titre": "Appareil (autre qu'un CENR) installé dans un local de volume insuffisant / ne respectant pas les exigences de raccordement / balayage / ouvrant < 0,40 m²",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.13-18e",
       "titre": "Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "evacuation",
     "nom": "Évacuation (étanche / ventouse)",
     "icon": "smoke",
     "controles": [
      {
       "code": "C.22-27",
       "titre": "L'orifice d'évacuation des produits de combustion débouche à l'intérieur d'un bâtiment",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "fonctionnement",
     "nom": "Fonctionnement (D.4 Type C)",
     "icon": "fire",
     "controles": [
      {
       "code": "D4-T",
       "titre": "Le taux de CO mesuré est supérieur à 10 ppm à proximité de l'appareil",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "unite": "ppm",
       "seuil": 10,
       "energie": "all"
      }
     ]
    }
   ],
   "controles": [
    {
     "code": "C.7-8a1",
     "titre": "Présence pour chaque appareil en place d'un organe de coupure (OCA)",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8a2",
     "titre": "Accessibilité de chaque organe de coupure",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8a3",
     "titre": "Manœuvrabilité de chaque organe de coupure",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8c",
     "titre": "Au moins un organe de coupure d'un appareil alimenté par une tuyauterie fixe est muni d'un about porte caoutchouc non démontable",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.9-10",
     "titre": "L'appareil installé est apparemment adapté au type de gaz et à la pression de distribution",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-11a",
     "titre": "Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-11b",
     "titre": "Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-12a",
     "titre": "Le tuyau flexible est en mauvais état",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-13",
     "titre": "La longueur du tuyau flexible est supérieure à 2 m",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-14",
     "titre": "La date limite d'utilisation du tuyau est dépassée ou n'est pas lisible",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-15a",
     "titre": "Le tuyau passe dans une zone dangereuse",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.10-15b",
     "titre": "Le tuyau flexible est visitable sur tout son parcours",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.13-18b",
     "titre": "Appareil (autre qu'un CENR) installé dans un local de volume insuffisant / ne respectant pas les exigences de raccordement / balayage / ouvrant < 0,40 m²",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.13-18e",
     "titre": "Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.22-27",
     "titre": "L'orifice d'évacuation des produits de combustion débouche à l'intérieur d'un bâtiment",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D4-T",
     "titre": "Le taux de CO mesuré est supérieur à 10 ppm à proximité de l'appareil",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "unite": "ppm",
     "seuil": 10,
     "energie": "all"
    }
   ]
  },
  {
   "type": "Appareils gaz GPL en bouteille",
   "categorie": "cuisson",
   "sections": [
    {
     "id": "raccordement_gpl",
     "nom": "Raccordement GPL",
     "icon": "gas-cylinder",
     "controles": [
      {
       "code": "C.5-7b",
       "titre": "Présence d'une première détente sur l'installation GPL",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "GPL"
      },
      {
       "code": "C.5-7c1",
       "titre": "Présence d'un limiteur de pression ou d'un second détendeur",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "GPL"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "lyre_gpl",
     "nom": "Lyre GPL",
     "icon": "pipe",
     "controles": [
      {
       "code": "C.6-7d1",
       "titre": "Lyre marquée d'un logo d'une marque reconnue",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "GPL"
      },
      {
       "code": "C.6-7d2",
       "titre": "Lyre en mauvais état",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GPL"
      },
      {
       "code": "C.6-7d3",
       "titre": "Longueur > 0,70 m ou plusieurs lyres bout à bout",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GPL"
      },
      {
       "code": "C.6-7d4",
       "titre": "Caoutchouc armé : date limite illisible ou dépassée",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GPL"
      },
      {
       "code": "C.6-7d5",
       "titre": "Lyre passe dans une zone dangereuse",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GPL"
      },
      {
       "code": "C.6-7d6",
       "titre": "Lyre non visitable",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GPL"
      }
     ]
    },
    {
     "id": "fonctionnement",
     "nom": "Fonctionnement (D.1)",
     "icon": "fire",
     "controles": [
      {
       "code": "D1-A",
       "titre": "La flamme d'au moins un brûleur est jaune, charbonne ou décolle partiellement",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "D1-B1",
       "titre": "GN : la flamme d'un brûleur décolle totalement et s'éteint",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GN"
      },
      {
       "code": "D1-C1",
       "titre": "GN : la flamme d'un brûleur s'éteint à l'ouverture de la porte du four",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GN"
      },
      {
       "code": "D1-D1",
       "titre": "GN : la flamme d'un brûleur s'éteint lors du passage du débit maxi au débit mini",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GN"
      },
      {
       "code": "D1-B2",
       "titre": "GPL : la flamme d'un brûleur décolle totalement et s'éteint",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GPL"
      },
      {
       "code": "D1-C2",
       "titre": "GPL : la flamme d'un brûleur s'éteint à l'ouverture de la porte du four",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GPL"
      },
      {
       "code": "D1-D2",
       "titre": "GPL : la flamme d'un brûleur s'éteint lors du passage du débit maxi au débit mini",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "GPL"
      }
     ]
    }
   ],
   "controles": [
    {
     "code": "C.5-7b",
     "titre": "Présence d'une première détente sur l'installation GPL",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "GPL"
    },
    {
     "code": "C.5-7c1",
     "titre": "Présence d'un limiteur de pression ou d'un second détendeur",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "GPL"
    },
    {
     "code": "C.6-7d1",
     "titre": "Lyre marquée d'un logo d'une marque reconnue",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "GPL"
    },
    {
     "code": "C.6-7d2",
     "titre": "Lyre en mauvais état",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GPL"
    },
    {
     "code": "C.6-7d3",
     "titre": "Longueur > 0,70 m ou plusieurs lyres bout à bout",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GPL"
    },
    {
     "code": "C.6-7d4",
     "titre": "Caoutchouc armé : date limite illisible ou dépassée",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GPL"
    },
    {
     "code": "C.6-7d5",
     "titre": "Lyre passe dans une zone dangereuse",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GPL"
    },
    {
     "code": "C.6-7d6",
     "titre": "Lyre non visitable",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GPL"
    },
    {
     "code": "D1-A",
     "titre": "La flamme d'au moins un brûleur est jaune, charbonne ou décolle partiellement",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "D1-B1",
     "titre": "GN : la flamme d'un brûleur décolle totalement et s'éteint",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GN"
    },
    {
     "code": "D1-C1",
     "titre": "GN : la flamme d'un brûleur s'éteint à l'ouverture de la porte du four",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GN"
    },
    {
     "code": "D1-D1",
     "titre": "GN : la flamme d'un brûleur s'éteint lors du passage du débit maxi au débit mini",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GN"
    },
    {
     "code": "D1-B2",
     "titre": "GPL : la flamme d'un brûleur décolle totalement et s'éteint",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GPL"
    },
    {
     "code": "D1-C2",
     "titre": "GPL : la flamme d'un brûleur s'éteint à l'ouverture de la porte du four",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GPL"
    },
    {
     "code": "D1-D2",
     "titre": "GPL : la flamme d'un brûleur s'éteint lors du passage du débit maxi au débit mini",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "GPL"
    }
   ]
  },
  {
   "type": "Robinet en attente",
   "categorie": "attente",
   "sections": [
    {
     "id": "attente",
     "nom": "Robinet en attente",
     "icon": "valve-closed",
     "controles": [
      {
       "code": "C.7-8b",
       "titre": "L'extrémité de l'organe de coupure ou de la tuyauterie en attente est obturée",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8a2",
       "titre": "Accessibilité de l'organe de coupure en attente",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8a3",
       "titre": "Manœuvrabilité de l'organe de coupure en attente",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    }
   ],
   "controles": [
    {
     "code": "C.7-8b",
     "titre": "L'extrémité de l'organe de coupure ou de la tuyauterie en attente est obturée",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8a2",
     "titre": "Accessibilité de l'organe de coupure en attente",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8a3",
     "titre": "Manœuvrabilité de l'organe de coupure en attente",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    }
   ]
  },
  {
   "type": "Alvéole gaz",
   "categorie": "alveole",
   "sections": [
    {
     "id": "alveole",
     "nom": "Alvéole gaz technique",
     "icon": "cube-outline",
     "controles": [
      {
       "code": "ALV-01",
       "titre": "L'alvéole est équipée d'une ventilation basse (amenée d'air) adaptée à l'appareil qu'elle contient",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "ALV-02",
       "titre": "L'alvéole est équipée d'une ventilation haute (sortie d'air) adaptée à l'appareil qu'elle contient",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "ALV-03",
       "titre": "L'alvéole dispose d'une ouverture de visite permettant l'accès à l'appareil et à son organe de coupure",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "ALV-04",
       "titre": "L'alvéole contient exclusivement du matériel gaz (pas d'électricité non spécifique)",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    }
   ],
   "controles": [
    {
     "code": "ALV-01",
     "titre": "L'alvéole est équipée d'une ventilation basse (amenée d'air) adaptée à l'appareil qu'elle contient",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "ALV-02",
     "titre": "L'alvéole est équipée d'une ventilation haute (sortie d'air) adaptée à l'appareil qu'elle contient",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "ALV-03",
     "titre": "L'alvéole dispose d'une ouverture de visite permettant l'accès à l'appareil et à son organe de coupure",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "ALV-04",
     "titre": "L'alvéole contient exclusivement du matériel gaz (pas d'électricité non spécifique)",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    }
   ]
  },
  {
   "type": "Tuyauteries fixes",
   "categorie": "installation",
   "sections": [
    {
     "id": "tuyauterie",
     "nom": "Tuyauteries fixes",
     "icon": "pipe",
     "controles": [
      {
       "code": "C.1-2a1",
       "titre": "Matériaux autorisés (Plomb GN, Cuivre, Acier, PLT, PE enterré)",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.1-4a",
       "titre": "Absence de raccords mécaniques interdits",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.2-5",
       "titre": "Espace annulaire obturé à la pénétration dans le bâtiment",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    }
   ],
   "controles": [
    {
     "code": "C.1-2a1",
     "titre": "Matériaux autorisés (Plomb GN, Cuivre, Acier, PLT, PE enterré)",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.1-4a",
     "titre": "Absence de raccords mécaniques interdits",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.2-5",
     "titre": "Espace annulaire obturé à la pénétration dans le bâtiment",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    }
   ]
  },
  {
   "type": "Organe de coupure",
   "categorie": "installation",
   "sections": [
    {
     "id": "oc_general",
     "nom": "Organe de coupure général",
     "icon": "valve",
     "controles": [
      {
       "code": "C.4-7a1",
       "titre": "Présence de l'organe de coupure supplémentaire",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.4-7a2",
       "titre": "Organe adapté à la pression de service",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.7-8b",
       "titre": "Extrémité de l'organe de coupure/tuyauterie en attente obturée",
       "gravite": "A2",
       "sens_anomalie": "N",
       "energie": "all"
      }
     ]
    }
   ],
   "controles": [
    {
     "code": "C.4-7a1",
     "titre": "Présence de l'organe de coupure supplémentaire",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.4-7a2",
     "titre": "Organe adapté à la pression de service",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.7-8b",
     "titre": "Extrémité de l'organe de coupure/tuyauterie en attente obturée",
     "gravite": "A2",
     "sens_anomalie": "N",
     "energie": "all"
    }
   ]
  },
  {
   "type": "Étanchéité apparente",
   "categorie": "installation",
   "sections": [
    {
     "id": "etancheite",
     "nom": "Étanchéité apparente",
     "icon": "water-check",
     "controles": [
      {
       "code": "C.3-6a",
       "titre": "Débit ≤ 6 l/h par test rotation compteur (non étanche)",
       "gravite": "A1",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.3-6b1",
       "titre": "Débit > 6 l/h avec robinets ouverts",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.3-6b2",
       "titre": "Débit > 6 l/h avec robinets fermés",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      },
      {
       "code": "C.3-6c",
       "titre": "Défaut d'étanchéité observé sans mesure",
       "gravite": "DGI",
       "sens_anomalie": "O",
       "energie": "all"
      }
     ]
    }
   ],
   "controles": [
    {
     "code": "C.3-6a",
     "titre": "Débit ≤ 6 l/h par test rotation compteur (non étanche)",
     "gravite": "A1",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.3-6b1",
     "titre": "Débit > 6 l/h avec robinets ouverts",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.3-6b2",
     "titre": "Débit > 6 l/h avec robinets fermés",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    },
    {
     "code": "C.3-6c",
     "titre": "Défaut d'étanchéité observé sans mesure",
     "gravite": "DGI",
     "sens_anomalie": "O",
     "energie": "all"
    }
   ]
  }
 ]
}