{
 "NFP45500_GRID": [
  {
   "id": "domaine_1",
   "nom": "C.1 · Tuyauteries fixes – Matériaux, assemblages",
   "scope": "tuyauterie",
   "controles": [
    {
     "code": "2a1",
     "titre": "Les matériaux des tuyauteries sont respectés (Plomb GN oui / Plomb GPL non / Cuivre oui / Acier oui / PLT oui / PE oui si enterré)",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "2a2",
     "titre": "La tuyauterie PLT est marquée du logo d'une marque reconnue",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "2a3",
     "titre": "La tuyauterie PLT est soumise à une pression non adaptée",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "2a4",
     "titre": "Au moins un raccord mécanique est installé en vide sanitaire",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "2b",
     "titre": "La tuyauterie en PE pénètre à l'intérieur du bâtiment ou est située sous le bâtiment",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "2c",
     "titre": "La tuyauterie en PE est protégée dans la remontée contre les chocs et la lumière",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "3",
     "titre": "Au moins une canalisation individuelle passe en parc de stationnement couvert",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "4a",
     "titre": "Les assemblages sont réalisés par raccords mécaniques manifestement non autorisés",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "4c",
     "titre": "Les assemblages par raccord à sertir « non sertis » sont réalisés par brasage, collage…",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "4e",
     "titre": "La tuyauterie en Kit PLT ne possède pas de collier de fixation à proximité du compteur",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_2",
   "nom": "C.2 · Tuyauteries fixes – Espace annulaire",
   "scope": "tuyauterie",
   "controles": [
    {
     "code": "5",
     "titre": "L'espace annulaire à la pénétration dans le bâtiment (si visible) est obturé",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "N"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_3",
   "nom": "C.3 · Installation intérieure – Étanchéité apparente",
   "scope": "organes_communs",
   "controles": [
    {
     "code": "6a",
     "titre": "Non étanchéité : débit inférieur ou égal à 6 l/h par test rotation compteur",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "6b1",
     "titre": "Non étanchéité : débit supérieur à 6 l/h avec robinet(s) de commande ouvert(s)",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "6b2",
     "titre": "Non étanchéité : débit supérieur à 6 l/h avec robinet(s) de commande fermé(s)",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "6c",
     "titre": "Au moins un défaut d'étanchéité a été observé (sans mesure de débit)",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_4",
   "nom": "C.4 · Organe de Coupure supplémentaire",
   "scope": "organes_communs",
   "controles": [
    {
     "code": "7a1",
     "titre": "Absence de l'organe de coupure supplémentaire",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "7a2",
     "titre": "Au moins un organe de coupure n'est pas adapté à la pression de service",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "7a3",
     "titre": "Au moins un organe de coupure n'est pas marqué du logo d'une marque reconnue",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "7a4",
     "titre": "L'organe de coupure supplémentaire est accessible (tiges après compteur, maison indiv.)",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "7a5",
     "titre": "L'organe de coupure supplémentaire comporte un dispositif de manœuvre",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "N"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_5",
   "nom": "C.5 · Installations GPL – 1ère détente (détendeur, inverseur, limiteur)",
   "scope": "gpl_1ere_detente",
   "controles": [
    {
     "code": "7b",
     "titre": "Présence d'une première détente sur l'installation GPL",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "7c1",
     "titre": "Présence d'un limiteur de pression ou d'un second détendeur",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "7c2",
     "titre": "Le raccord isolant d'une citerne enterrée est présent et en bon état",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "N"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_6",
   "nom": "C.6 · Lyre GPL",
   "scope": "gpl_1ere_detente",
   "controles": [
    {
     "code": "7d1",
     "titre": "La lyre GPL n'est pas marquée du logo d'une marque reconnue",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "7d2",
     "titre": "La lyre GPL est en mauvais état",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "7d3",
     "titre": "La longueur de la lyre est supérieure à 0,70 m ou plusieurs lyres sont raccordées bout à bout",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "7d4",
     "titre": "Lyre GPL en caoutchouc armé : date limite d'utilisation illisible ou dépassée",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "7d5",
     "titre": "La lyre GPL passe dans une zone dangereuse",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "7d6",
     "titre": "La lyre GPL n'est pas visitable",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_7",
   "nom": "C.7 · Organe de Coupure d'Appareil (OCA)",
   "scope": "organes_communs",
   "controles": [
    {
     "code": "8a1",
     "titre": "Présence pour chaque appareil en place d'un organe de coupure (OCA)",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "8a2",
     "titre": "Accessibilité de chaque organe de coupure",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "8a3",
     "titre": "Manœuvrabilité de chaque organe de coupure",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "8b",
     "titre": "L'extrémité de l'organe de coupure ou de la tuyauterie en attente est obturée",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "8c",
     "titre": "Au moins un organe de coupure d'un appareil alimenté par une tuyauterie fixe est muni d'un about porte caoutchouc non démontable",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_8",
   "nom": "C.8 · Installations GPL – OCA ou détendeur-déclencheur",
   "scope": "gpl_1ere_detente",
   "controles": [
    {
     "code": "9a",
     "titre": "Présence d'un OCA pour les installations GPL",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "9b",
     "titre": "La pression d'alimentation de l'appareil est supérieure à 50 mbar",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_9",
   "nom": "C.9 · Appareils adaptés à la nature et à la pression du gaz",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "10",
     "titre": "Au moins un appareil installé est apparemment inadapté au type de gaz",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_10",
   "nom": "C.10 · Raccordement en gaz des appareils par tuyaux non rigides",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "11a",
     "titre": "Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "11b",
     "titre": "Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "11c",
     "titre": "Le matériel utilisé est marqué d'une marque reconnue mais non autorisé d'emploi, ou plusieurs tuyaux flexibles",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "12a",
     "titre": "Le tuyau flexible est en mauvais état",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "12b",
     "titre": "Tuyau flexible métallique à embouts mécaniques en mauvais état",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "13",
     "titre": "Longueur du tuyau flexible supérieure à 2 m",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "14",
     "titre": "Date limite d'utilisation dépassée ou pas lisible",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "15a",
     "titre": "Passage dans une zone dangereuse",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "15b",
     "titre": "Tuyau flexible visitable",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "N"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_13",
   "nom": "C.13 · Appareils dans un local non adapté",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "18a",
     "titre": "Chauffe-eau non raccordé 8,72 kW : volume ≥ 15 m³ ET ouvrant d'au moins 0,4 m² sur l'extérieur",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "18b",
     "titre": "Appareil autre qu'un CENR dans un local de volume insuffisant / ne respectant pas les exigences de raccordement / balayage / ouvrant < 0,40 m²",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "18e",
     "titre": "Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_14",
   "nom": "C.14 · Appareils non étanches (hors CENR) – Amenée d'air",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "19.1",
     "titre": "L'amenée d'air n'existe pas",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "19.2",
     "titre": "L'amenée d'air du local est manifestement insuffisante (section orifice ou présence de modules)",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "19.3",
     "titre": "Le passage de transit pour l'amenée d'air indirecte est insuffisant",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "19.4",
     "titre": "Lorsque la sortie d'air est directe, l'amenée d'air directe est située à une hauteur non adaptée",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "19.5",
     "titre": "L'amenée d'air indirecte transite par WC, autre logement ou partie commune",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "19.6",
     "titre": "L'amenée d'air est réalisée par un conduit descendant et le local ne comporte pas de dispositif de sortie d'air adapté",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "19.7",
     "titre": "L'amenée d'air est obturée",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "19.8",
     "titre": "L'amenée d'air est obturable",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_15",
   "nom": "C.15 · Appareils non étanches (hors CENR) – Sortie d'air",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "20.1",
     "titre": "La sortie d'air est absente",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "20.2",
     "titre": "La sortie d'air est manifestement insuffisante",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "20.3",
     "titre": "La sortie d'air est obturée",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "20.4",
     "titre": "La sortie d'air est obturable",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "20.5",
     "titre": "La sortie d'air est constituée par un dispositif non adapté",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "20.6",
     "titre": "Pour un appareil non raccordé autre que cuisson : sortie d'air via VMC avec ventilateur d'extraction intégré ou non (hotte)",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "20.7",
     "titre": "Pour un appareil de cuisson seul : sortie par VMC ne respectant pas les critères d'installation",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_16",
   "nom": "C.16 · Amenée d'air et sortie d'air directes",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "21",
     "titre": "Si la sortie d'air est directe, l'amenée d'air est également directe",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "N"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_17",
   "nom": "C.17 · Chauffe-eau non raccordé (CENR) – Triple sécurité",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "22",
     "titre": "L'appareil de type chauffe-eau non raccordé est équipé d'une triple sécurité",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "N"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_18",
   "nom": "C.18 · CENR – Local approprié",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "23",
     "titre": "Le CENR est situé dans un local approprié",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "N"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_19",
   "nom": "C.19 · CENR – Ventilation du local",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "24a1",
     "titre": "Amenée d'air : elle est absente",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24a2",
     "titre": "Amenée d'air : elle est manifestement insuffisante",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24a3",
     "titre": "Amenée d'air : passage de transit insuffisant (indirecte)",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24a4",
     "titre": "Amenée d'air : sortie directe mais amenée à hauteur non adaptée",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24a5",
     "titre": "Amenée d'air : transite par WC, autre logement ou partie commune",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24a6",
     "titre": "Amenée d'air : obturée",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24a7",
     "titre": "Amenée d'air : obturable",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24b1",
     "titre": "Sortie d'air : elle est absente",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24b2",
     "titre": "Sortie d'air : elle est manifestement insuffisante",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24b3",
     "titre": "Sortie d'air : elle est obturée",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24b4",
     "titre": "Sortie d'air : elle est obturable",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24b5",
     "titre": "Sortie d'air : dispositif non adapté",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24b6",
     "titre": "Sortie d'air : uniquement par VMC ou dispositif d'extraction mécanique",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "24c",
     "titre": "Amenée d'air indirecte alors que la sortie d'air est assurée par un passage direct sur l'extérieur",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_20",
   "nom": "C.20 · CENR – Usage",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "25a",
     "titre": "Alimente un récipient > 50 L (baignoire, bac à laver…) OU plus de 3 postes OU > 3 postes répartis dans plus de 2 pièces distinctes",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "25b",
     "titre": "Alimente une douche",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_21",
   "nom": "C.21 · CENR – Étiquette",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "26",
     "titre": "Absence d'étiquette « recommandations d'usage »",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_22",
   "nom": "C.22 · Appareils étanches – Débouché",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "27",
     "titre": "L'orifice d'évacuation des produits de combustion débouche à l'intérieur d'un bâtiment",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_23",
   "nom": "C.23 · Appareils raccordés – Présence de conduits",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "28a",
     "titre": "Absence d'un conduit de raccordement reliant l'appareil au conduit de fumée",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "28b",
     "titre": "Le dispositif d'évacuation des produits de combustion est absent",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "28c",
     "titre": "Le dispositif d'évacuation n'est manifestement pas un conduit de fumée",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_24",
   "nom": "C.24 · Appareils raccordés – État du conduit de raccordement",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "29a",
     "titre": "Un moyen de réglage mobile est présent sur le conduit de raccordement",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29b",
     "titre": "Le conduit de raccordement présente une réduction de section",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29c1",
     "titre": "Jeu aux assemblages estimé supérieur à 2 mm de part et d'autre du diamètre du conduit",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29c2",
     "titre": "Perforation (autre qu'un orifice de prélèvement)",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29c3",
     "titre": "Orifice de prélèvement non convenablement obturé",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29c4",
     "titre": "Diamètre non adapté (raccordement buse / conduit de fumée)",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29c5",
     "titre": "État de corrosion important",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29d1",
     "titre": "Contre-pente du conduit de raccordement",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29d2",
     "titre": "Plus de deux coudes à 90° ou plus de 180° de dévoiement",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29d3",
     "titre": "Le conduit traverse une pièce principale",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29d4",
     "titre": "Usure avancée et/ou déformations",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29d5",
     "titre": "Conduit non démontable (sauf insert gaz)",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29d6",
     "titre": "Longueur trop importante",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29d7",
     "titre": "Tubage du conduit de fumée raccordé directement sur l'appareil",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29d8",
     "titre": "Appareils à combustibles différents raccordés sur le même conduit",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29d9",
     "titre": "Au moins deux appareils raccordés à un même conduit dans deux pièces sans ouverture permanente suffisante",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29e",
     "titre": "Matériau du conduit manifestement inadapté",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "29f",
     "titre": "Conduit de raccordement de l'appareil fonctionnant en pression possède un conduit enveloppe",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "N"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_25",
   "nom": "C.25 · Coupe-tirage sans ventilateur + extraction mécanique",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "30",
     "titre": "Présence d'un appareil raccordé avec coupe-tirage et sans ventilateur intégré ET d'au moins un dispositif d'extraction mécanique supplémentaire",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_26",
   "nom": "C.26 · Appareils spécifiques VMC GAZ",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "32a",
     "titre": "L'appareil en place est spécifique VMC GAZ",
     "type": "DGI",
     "sens_anomalie": "N"
    },
    {
     "code": "32b",
     "titre": "Le contrôle a permis de s'assurer que l'appareil est spécifique VMC GAZ",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "N"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_27",
   "nom": "C.27 · VMC GAZ – Dispositif de sécurité collective (DSC)",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "32c",
     "titre": "Le DSC ou le relais spécifique est absent",
     "type": "32c",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "32d",
     "titre": "VMC GAZ avec DSC raccordé à l'appareil via un relais, appareil raccordé électriquement à une prise standard",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "32e",
     "titre": "Bouche d'extraction VMC GAZ absente",
     "type": "A1",
     "sens_anomalie": "O"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "domaine_28",
   "nom": "C.28 · Tige cuisine",
   "scope": "appareil",
   "controles": [
    {
     "code": "35",
     "titre": "La tige cuisine alimente au moins un appareil autre que de cuisson",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "O"
    },
    {
     "code": "37b",
     "titre": "Le robinet de commande de l'appareil comporte un dispositif interrompant l'arrivée du gaz en cas de manque de pression amont",
     "type": "A2",
     "sens_anomalie": "N"
    }
   ]
  }
 ]
}