{
 "GAZ_HELP": {
  "3": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier l'absence de canalisation individuelle en parc de stationnement couvert.",
   "risque": "Risque d'explosion en cas de fuite dans un espace confiné.",
   "methode": "Inspecter le parcours de la canalisation. Les canalisations de gaz individuelles ne sont pas autorisées à passer dans un parc de stationnement couvert.",
   "critere": "Anomalie si au moins une canalisation individuelle passe en parc de stationnement couvert.",
   "defaut": "Au moins une canalisation individuelle passe en parc de stationnement couvert."
  },
  "5": {
   "fiche": "C.2 - Fiche N°5",
   "nature": "Vérifier que l'espace annulaire à la pénétration de la tuyauterie dans l'habitation est obturé.",
   "risque": "Accumulation de gaz dans l'habitation (sous-sol, cave) provenant d'une fuite extérieure pouvant entraîner une explosion.",
   "methode": "Vérifier si le point de pénétration de la tuyauterie dans le local est visible. Si oui, vérifier qu'il est obturé. Ce contrôle s'applique aussi pour les tuyauteries provenant d'un coffret en façade ou d'une gaine de conduite montante. Si la tuyauterie est dans un fourreau, l'obturation doit être réalisée entre le mur et le fourreau ET entre le fourreau et la tuyauterie.",
   "critere": "Anomalie si le point de pénétration de la tuyauterie gaz dans le local est visible et l'espace annulaire n'est pas obturé.",
   "defaut": "L'espace annulaire de la canalisation gaz à la pénétration dans le logement est visible et non obturé."
  },
  "13": {
   "fiche": "C.10 - Fiches N°11 à 15",
   "nature": "Vérifier la longueur du tuyau flexible.",
   "risque": "Risque de traction et de déconnexion du tuyau.",
   "methode": "Mesurer ou estimer la longueur du tuyau flexible. La longueur ne doit jamais excéder 2 mètres, tout en étant aussi courte que possible pour éviter tout effort de traction.",
   "critere": "Anomalie A1 si la longueur du tuyau flexible excède 2 mètres.",
   "defaut": "La longueur du tuyau flexible est supérieure à 2 m."
  },
  "14": {
   "fiche": "C.10 - Fiches N°11 à 15",
   "nature": "Vérifier la date limite d'utilisation du tuyau flexible.",
   "risque": "Un tuyau périmé peut fuir à cause de la dégradation des matériaux.",
   "methode": "Lire la date limite d'utilisation inscrite sur le tuyau flexible (sauf tuyau flexible métallique qui a une durée illimitée). Les durées de vie sont :\n- TFEM métalliques : illimitée\n- Caoutchouc armé : 10 ans\n- Caoutchouc non armé : 5 ans\n- Tubes souples et colliers : 5 ans",
   "critere": "Anomalie A1 si la date limite d'utilisation (autre que métallique) est dépassée ou pas lisible.",
   "defaut": "La date limite d'utilisation du tuyau d'alimentation n'est pas lisible ou est dépassée."
  },
  "20": {
   "fiche": "C.15 - Fiche N°20",
   "nature": "Vérifier la sortie d'air du local pour les appareils non étanches (hors CENR).",
   "risque": "Risque d'intoxication au CO causée par une mauvaise évacuation des produits de combustion.",
   "methode": "Vérifier :\n- L'existence de la sortie d'air\n- Sa section (100 cm2 si directe, section de raccordement si par conduit)\n- Qu'elle n'est pas obturée ni obturable\n- Sa position (partie sup >= 1,80 m du sol)\nPour un appareil de cuisson seul : une hotte raccordée à l'extérieur peut servir de sortie d'air sous conditions (diamètre >= 100 cm2, partie basse >= 1,80 m, pas d'organe de fermeture).",
   "critere": "Anomalie A1 si la sortie d'air est absente, obturée, obturable, insuffisante ou inadaptée.",
   "defaut": "Ventilation haute ou basse manquante ou obstruée."
  },
  "2a2": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier la nature des matériaux des tuyauteries de gaz, la localisation des canalisations individuelles et les assemblages.",
   "risque": "Fuite de gaz provoquée par une agression mécanique, chimique ou thermique si le matériau a été mal choisi.",
   "methode": "Chercher le marquage \"NF GAZ\" sur la tuyauterie PLT. Le PLT doit faire l'objet d'une certification identifiée par le logo d'une marque reconnue. Vérifier que la pression est adaptée (MOP 0,5 bar ou 2 bar).",
   "critere": "Anomalie si la tuyauterie PLT n'est pas marquée du logo d'une marque reconnue.",
   "defaut": "La tuyauterie PLT n'est pas marquée du logo d'une marque reconnue."
  },
  "2a3": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier que la tuyauterie PLT est soumise à une pression compatible avec sa MOP.",
   "risque": "Fuite de gaz si la pression dépasse la capacité du PLT.",
   "methode": "Vérifier la cohérence entre la pression distribuée et la MOP du PLT installé. Le PLT est prévu pour une pression maximale de service de 0,5 bar ou de 2 bar.",
   "critere": "Anomalie si la tuyauterie PLT est soumise à une pression non adaptée.",
   "defaut": "La tuyauterie PLT est soumise à une pression non adaptée."
  },
  "2a4": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier l'absence de raccords mécaniques en vide sanitaire.",
   "risque": "Fuite de gaz en zone non ventilée, risque d'accumulation et d'explosion.",
   "methode": "Inspecter visuellement le vide sanitaire accessible. Vérifier qu'il n'y a pas de raccords mécaniques installés (seuls les assemblages brasés/soudés sont autorisés en vide sanitaire).",
   "critere": "Anomalie si au moins un raccord mécanique est installé en vide sanitaire.",
   "defaut": "Au moins un raccord mécanique est installé en vide sanitaire."
  },
  "2b": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier que la tuyauterie en polyéthylène (PE) ne pénètre pas à l'intérieur du bâtiment.",
   "risque": "Le PE est perméable au gaz et fragile aux UV/chocs en intérieur.",
   "methode": "Le polyéthylène doit être enterré en dehors de la projection horizontale du bâtiment au sol. Il ne doit pas passer sous le bâtiment, ni en vide sanitaire même dans un fourreau.",
   "critere": "Anomalie si la tuyauterie en PE pénètre à l'intérieur du bâtiment ou est située sous le bâtiment.",
   "defaut": "La tuyauterie en PE pénètre à l'intérieur du bâtiment ou est située sous le bâtiment."
  },
  "2c": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier la protection de la tuyauterie PE dans les remontées.",
   "risque": "Détérioration du PE par les UV et les chocs mécaniques.",
   "methode": "Les remontées en coffret sont autorisées en PE si elles sont protégées contre les effets de la lumière et contre les chocs.",
   "critere": "Anomalie si la tuyauterie en PE n'est pas protégée dans la remontée contre les chocs et la lumière.",
   "defaut": "La tuyauterie en PE n'est pas protégée dans la remontée contre les chocs et la lumière."
  },
  "4a": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier la conformité des assemblages mécaniques.",
   "risque": "Fuite de gaz due à des assemblages non conformes.",
   "methode": "Inspecter visuellement les assemblages. Anomalie si l'étanchéité est réalisée par filasse (interdit). Seuls les assemblages par raccords à sertir, à compression, ou par brasage/soudage sont autorisés.",
   "critere": "Anomalie si les assemblages sont réalisés par raccords mécaniques manifestement non autorisés (étanchéité par filasse).",
   "defaut": "Les assemblages sont réalisés par raccords mécaniques manifestement non autorisés."
  },
  "4c": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier que les raccords à sertir sont correctement sertis.",
   "risque": "Fuite de gaz au niveau d'un raccord non serti.",
   "methode": "Inspecter les raccords à sertir \"non sertis\". Vérifier qu'ils ne sont pas remplacés par du brasage ou du collage.",
   "critere": "Anomalie si les assemblages par raccord à sertir \"non sertis\" sont réalisés par brasage, collage, etc.",
   "defaut": "Les assemblages par raccord à sertir \"non sertis\" sont réalisés par brasage, collage."
  },
  "4e": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier la fixation du Kit PLT à proximité du compteur.",
   "risque": "Risque de mouvement et de déconnexion de la tuyauterie PLT.",
   "methode": "Vérifier la présence d'un collier de fixation à proximité du compteur. Les crosses compteurs en PLT sont interdites.",
   "critere": "Anomalie si la tuyauterie en Kit PLT ne possède pas de collier de fixation à proximité du compteur.",
   "defaut": "La tuyauterie en Kit PLT ne possède pas de collier de fixation à proximité du compteur."
  },
  "6a": {
   "fiche": "C.3 - Fiche N°6",
   "nature": "Vérifier l'étanchéité apparente de l'installation intérieure par constat de non-rotation du compteur.",
   "risque": "Fuite de gaz au niveau d'un tuyau, d'un accessoire ou d'un assemblage défectueux.",
   "methode": "Si un compteur existe, l'utiliser comme instrument de détection de débit de fuite :\n1. S'assurer que tous les robinets placés sur la tuyauterie fixe sont ouverts\n2. S'assurer que les robinets de brûleurs sont fermés\n3. Observer la rotation du compteur pendant au moins 10 minutes\n4. Si débit <= 6 l/h, l'opération est terminée\nSi pas de compteur : utiliser un produit moussant ou un détecteur de fuite sur les raccords accessibles.",
   "critere": "Anomalie si lecture d'un débit inférieur ou égal à 6 l/h (fuite faible).",
   "defaut": "L'installation présente un défaut d'étanchéité (débit <= 6 l/h)."
  },
  "6b1": {
   "fiche": "C.3 - Fiche N°6",
   "nature": "Vérifier l'étanchéité apparente - fuite importante en aval des robinets de commande.",
   "risque": "Fuite de gaz importante - risque d'explosion ou d'intoxication.",
   "methode": "Si le contrôle montre un débit supérieur à 6 l/h :\n1. Renouveler l'opération robinets de commande d'appareil fermés\n2. Si la fuite persiste avec robinets ouverts mais diminue avec robinets fermés, la fuite est en aval des robinets\n3. Condamner le(s) appareil(s) défectueux",
   "critere": "Anomalie DGI si lecture d'un débit supérieur à 6 l/h avec robinet(s) de commande ouvert(s).",
   "defaut": "L'installation présente un défaut d'étanchéité important en aval d'au moins un robinet de commande."
  },
  "6b2": {
   "fiche": "C.3 - Fiche N°6",
   "nature": "Vérifier l'étanchéité apparente - fuite importante sur les tuyauteries fixes.",
   "risque": "Fuite de gaz sur la tuyauterie fixe - risque majeur d'explosion.",
   "methode": "Si le débit persiste supérieur à 6 l/h même avec les robinets de commande fermés :\nLa fuite est sur la tuyauterie fixe elle-même.\nCondamner tout ou partie de l'installation.",
   "critere": "Anomalie DGI si lecture d'un débit supérieur à 6 l/h avec robinet(s) de commande fermé(s).",
   "defaut": "L'installation présente un défaut d'étanchéité important sur les tuyauteries fixes."
  },
  "6c": {
   "fiche": "C.3 - Fiche N°6",
   "nature": "Vérifier l'étanchéité sans mesure de débit (produit moussant ou détecteur).",
   "risque": "Fuite de gaz détectée visuellement ou par odeur.",
   "methode": "En l'absence de compteur ou dans le cas où le compteur est bloqué ouvert :\n- Utiliser un produit moussant ou un appareil de détection de fuite adapté\n- Contrôler tous les raccords accessibles\n- Noter toute fuite sur raccord, odeur de gaz, etc.",
   "critere": "Anomalie DGI si au moins un défaut d'étanchéité a été observé (odeur de gaz, fuite sur raccord, etc.).",
   "defaut": "Au moins un défaut d'étanchéité a été observé (odeur de gaz, fuite sur raccord, etc.)."
  },
  "7a1": {
   "fiche": "C.4 - Fiche N°7a",
   "nature": "Vérifier la présence d'un organe de coupure supplémentaire (OCSup).",
   "risque": "Incapacité à isoler rapidement l'installation de gaz en cas de nécessité (fuite, incendie).",
   "methode": "Un OCSup est nécessaire dans 4 cas :\n- Maison individuelle : distance OCG-façade > 20 m\n- Appartement collectif avec conduite montante : OC logement à plus d'un demi-palier de l'entrée\n- Appartement collectif alimenté par tiges après compteur\n- Appartement collectif alimenté par canalisation montante extérieure\nVérifier la présence du dispositif de manoeuvre (il n'est pas demandé de le manoeuvrer).",
   "critere": "Anomalie A1 si l'organe de coupure supplémentaire est absent dans l'un des cas ci-dessus.",
   "defaut": "Absence de l'organe de coupure supplémentaire sur l'installation intérieure."
  },
  "7a2": {
   "fiche": "C.4 - Fiche N°7a",
   "nature": "Vérifier que les organes de coupure sont adaptés à la pression de service.",
   "risque": "Risque de rupture de l'organe de coupure sous pression.",
   "methode": "Pour les installations GPL :\n- Avec 1ère détente immédiatement suivie d'un 2ème détendeur/limiteur : organes MOP 5 minimum\n- Avec 1ère détente non immédiatement suivie : organes MOP 5-20 minimum\nVérifier les mentions sur les organes de coupure.",
   "critere": "Anomalie DGI si au moins un organe de coupure n'est pas adapté à la pression de service.",
   "defaut": "Au moins un organe de coupure n'est pas adapté à la pression de service."
  },
  "7x": {
   "fiche": "C.7 - Fiche N°8",
   "nature": "Vérifier l'obturation des extrémités de tuyauterie en attente.",
   "risque": "Risque de fuite de gaz et de fausse manoeuvre sur un robinet ne desservant aucun appareil.",
   "methode": "Vérifier que la tuyauterie fixe en attente d'alimentation d'un appareil a un bouchon vissé sur le raccord fileté de sortie de la tuyauterie ou de l'OCA. Un tube métallique pincé/soudé ou une tuyauterie obturée par un bouchon soudé ne constitue pas une anomalie.",
   "critere": "Anomalie DGI si l'extrémité de l'organe de coupure ou de la tuyauterie en attente n'est pas obturée.",
   "defaut": "L'extrémité de l'organe de coupure ou de la tuyauterie en attente n'est pas obturée."
  },
  "8a1": {
   "fiche": "C.7 - Fiche N°8",
   "nature": "Vérifier la présence d'un OCA (Organe de Coupure d'Appareil) pour chaque appareil.",
   "risque": "Impossibilité de couper l'arrivée de gaz à un appareil en cas de dé-raccordement accidentel ou d'incident.",
   "methode": "L'OCA doit être accessible, manoeuvrable, en bon état et ne pas être muni d'un about porte-caoutchouc non démontable. L'électrovanne d'un générateur commandée par interrupteur assure la fonction d'OCA. Un OCA est réputé accessible s'il est placé dans le local où l'appareil est installé.",
   "critere": "Anomalie A1 si l'OCA nécessaire est absent.",
   "defaut": "Au moins un organe de coupure d'appareil est absent."
  },
  "8a2": {
   "fiche": "C.7 - Fiche N°8",
   "nature": "Vérifier l'accessibilité de chaque OCA.",
   "risque": "Impossibilité de couper le gaz rapidement en cas d'urgence.",
   "methode": "Un OCA est accessible si :\n- Il est dans le local de l'appareil\n- Derrière un meuble de cuisine si distance < 60 cm entre façade meuble et robinet\nNon accessible si :\n- La manoeuvre nécessite l'ouverture d'un tiroir\n- Gêné par des éléments fixes (cuve évier, siphon, broyeur) devant ou à proximité",
   "critere": "Anomalie A1 si au moins un organe de coupure d'appareil n'est pas accessible.",
   "defaut": "Au moins un organe de coupure d'appareil n'est pas accessible."
  },
  "8a3": {
   "fiche": "C.7 - Fiche N°8",
   "nature": "Vérifier la manœuvrabilité de chaque OCA.",
   "risque": "Impossibilité de fermer le robinet de gaz en cas d'urgence.",
   "methode": "Vérifier que l'OCA peut être manoeuvré sans difficulté. Si un TFEM est associé à un OCA rendant le tuyau flexible difficilement démontable, ce dernier doit être un tuyau flexible métallique.",
   "critere": "Anomalie A1 si au moins un organe de coupure n'est pas manoeuvrable.",
   "defaut": "Au moins un organe de coupure d'appareil n'est pas manoeuvrable."
  },
  "11a": {
   "fiche": "C.10 - Fiches N°11 à 15",
   "nature": "Vérifier le type de raccordement en gaz des appareils.",
   "risque": "Fuite de gaz consécutive à l'emploi de tuyaux flexibles non appropriés.",
   "methode": "Depuis le 1er janvier 2020, l'emploi d'un tube souple est interdit pour l'alimentation en gaz d'un appareil, à l'exception du tube souple de 6 mm de diamètre intérieur destiné à alimenter directement un appareil à gaz non-encastré à partir d'une bouteille sans transiter par une tuyauterie fixe.\nVérifier le tableau C.4 de la norme pour les raccordements autorisés.",
   "critere": "Anomalie DGI si un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe.",
   "defaut": "Au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple."
  },
  "11b": {
   "fiche": "C.10 - Fiches N°11 à 15",
   "nature": "Vérifier le marquage du tuyau d'alimentation.",
   "risque": "Emploi d'un tuyau non conforme aux normes.",
   "methode": "Rechercher le logo d'une marque reconnue (ex : \"NF GAZ\") sur le tuyau flexible. Le raccordement en gaz d'un appareil ne peut comporter qu'un seul tuyau flexible.",
   "critere": "Anomalie A2 si le tuyau d'alimentation n'est pas marqué du logo d'une marque reconnue.",
   "defaut": "Le tuyau d'alimentation n'est pas marqué du logo d'une marque reconnue."
  },
  "12a": {
   "fiche": "C.10 - Fiches N°11 à 15",
   "nature": "Vérifier l'état du tuyau flexible.",
   "risque": "Fuite de gaz à travers un tuyau flexible en mauvais état (fissures, craquelures).",
   "methode": "Inspecter visuellement le tuyau flexible. Tout tuyau flexible même non périmé présentant des fissures, craquelures, traces de brûlures, pincement est considéré comme dangereux. De même, un tuyau flexible coupé et utilisé comme un tube souple est interdit.",
   "critere": "Anomalie DGI si le tuyau flexible est en mauvais état (fissuré, craquelé, pincé, traces de brûlure, rapiécé).",
   "defaut": "Le tuyau d'alimentation en gaz est en mauvais état."
  },
  "15a": {
   "fiche": "C.10 - Fiches N°11 à 15",
   "nature": "Vérifier le passage du tuyau flexible dans une zone dangereuse.",
   "risque": "Détérioration du tuyau par les flammes, les gaz de combustion, les parties chaudes des appareils ou le débordement de produits chauds.",
   "methode": "Vérifier que le tuyau flexible ne peut pas être atteint par les flammes ni être détérioré par les gaz de combustion, les parties chaudes des appareils ou le débordement de produits chauds.",
   "critere": "Anomalie A2 si le tuyau d'alimentation en gaz passe dans une zone dangereuse.",
   "defaut": "Le tuyau d'alimentation en gaz passe dans une zone dangereuse."
  },
  "18a": {
   "fiche": "C.13 - Fiche N°18",
   "nature": "Vérifier que chaque appareil est installé dans un local adapté (volume et ouvrants).",
   "risque": "Risque d'intoxication au CO causée par une mauvaise combustion ou explosion si fuite de gaz.",
   "methode": "Pour un CENR 8,72 kW : volume >= 15 m3 et ouvrant >= 0,40 m2 vers l'extérieur.\nPour les autres appareils : voir Tableau C.5 de la norme (volume minimum 8 m3, ouvrant 0,40 m2 selon le type).\nUn appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ne doit pas être installé à l'intérieur.",
   "critere": "Anomalie A2 si le volume ou l'ouvrant est insuffisant pour un CENR 8,72 kW.",
   "defaut": "Chauffe-eau non raccordé 8,72 kW installé dans un local de volume insuffisant ou ne présentant pas d'ouvrant suffisant."
  },
  "18e": {
   "fiche": "C.13 - Fiche N°18",
   "nature": "Vérifier qu'un appareil prévu pour l'extérieur n'est pas installé à l'intérieur.",
   "risque": "Risque majeur d'intoxication au CO - appareil non conçu pour un usage intérieur.",
   "methode": "Vérifier la notice ou la plaque de l'appareil. Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre ne doit pas être installé à l'intérieur, quelle que soit la configuration du local.",
   "critere": "Anomalie DGI si un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur.",
   "defaut": "Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur."
  },
  "C.7-8a1/2": {
   "fiche": "C.7 - Fiche N°8 / D.1",
   "nature": "Vérifier la présence d'un OCA dédié et accessible pour l'appareil de cuisson.",
   "risque": "Impossibilité de couper le gaz à l'appareil de cuisson en cas d'urgence.",
   "methode": "Vérifier qu'un robinet de coupure existe pour l'appareil de cuisson, qu'il est accessible (dans le local, distance < 60 cm si derrière meuble) et manoeuvrable. Vérifier aussi que l'about porte-caoutchouc est démontable si présent.",
   "critere": "Anomalie si l'OCA est absent, non accessible ou non manoeuvrable.",
   "defaut": "Absence ou inaccessibilité de l'OCA pour l'appareil de cuisson."
  },
  "C.10-11a": {
   "fiche": "C.10 - Fiches N°11 / D.1",
   "nature": "Vérifier que l'appareil de cuisson n'est pas raccordé en tube souple interdit.",
   "risque": "Fuite de gaz due à un raccordement non conforme.",
   "methode": "Depuis le 01/01/2020, le tube souple est interdit sauf tube souple de 6 mm de diamètre alimentant directement un appareil depuis une bouteille. Vérifier que l'appareil est raccordé avec un tuyau flexible conforme (TFEM métallique ou caoutchouc armé avec marquage NF GAZ).",
   "critere": "Anomalie DGI si l'appareil est raccordé avec un tube souple sur une installation alimentée par tuyauterie fixe.",
   "defaut": "L'appareil est raccordé en gaz avec un tube souple interdit."
  },
  "C.x-12-15": {
   "fiche": "C.10 - Fiches N°12 à 15 / D.1",
   "nature": "Vérifier l'état, la longueur, la date et le passage du tuyau flexible de l'appareil de cuisson.",
   "risque": "Fuite de gaz à travers un tuyau en mauvais état, trop long ou périmé.",
   "methode": "Contrôler :\n- État : pas de fissures, craquelures, traces de brûlure, pincement\n- Longueur : maximum 2 mètres\n- Date limite : lisible et non dépassée (sauf métallique = illimitée)\n- Zone : pas de passage en zone dangereuse (flammes, chaleur)",
   "critere": "Anomalie DGI si le tuyau est en mauvais état, pas de marquage NF GAZ, ou plusieurs tuyaux en série.",
   "defaut": "Tuyau souple/flexible en mauvais état, trop long, périmé, ou en zone dangereuse."
  },
  "C.9-10": {
   "fiche": "C.9 - Fiche N°10 / D.1",
   "nature": "Vérifier que l'appareil est adapté au type de gaz distribué.",
   "risque": "Intoxication CO si mauvaise combustion due à un mélange air/gaz inadapté. Incendie si surchauffe.",
   "methode": "Lire l'étiquette de réglage sur l'appareil ou observer la flamme :\n- Flammes bleues et stables = adapté\n- Flammes longues, jaunes, molles = réglé GN mais alimenté GPL (défaut d'air)\n- Flammes courtes, sèches, décollement = réglé GPL mais alimenté GN (excès d'air)\nTypes de gaz : GN (G20, 20 mbar), GPL Butane (G30, 28-30 mbar), GPL Propane (G31, 37 mbar).",
   "critere": "Anomalie A2 si l'appareil est apparemment inadapté au type du gaz distribué.",
   "defaut": "L'appareil est apparemment inadapté au type du gaz distribué."
  },
  "C.22": {
   "fiche": "C.17 - Fiche N°22 / D.2",
   "nature": "Vérifier que le CENR est équipé d'une triple sécurité.",
   "risque": "Risque d'intoxication au CO par mauvaise combustion.",
   "methode": "La triple sécurité contrôle : la viciation de l'atmosphère, l'encrassement du corps de chauffe, et la sécurité de flamme. Chercher la mention sur l'appareil : type AAS sur plaque CE, étiquette \"contrôle de la viciation de l'atmosphère\", ou notice du constructeur. L'absence de toute indication rend l'appareil dangereux et interdit d'usage.",
   "critere": "Anomalie DGI si aucune mention sur l'appareil ou sa notice n'atteste qu'il est équipé d'une triple sécurité.",
   "defaut": "Absence de mention sur l'appareil ou la notice attestant de la triple sécurité."
  },
  "C.13-18a": {
   "fiche": "C.13 - Fiche N°18 / D.2",
   "nature": "Vérifier que le CENR est dans un local approprié.",
   "risque": "Intoxication au CO par volume d'air insuffisant pour la combustion.",
   "methode": "Pour un CENR 8,72 kW : volume minimum 15 m3 et ouvrant >= 0,40 m2 sur l'extérieur. Le CENR ne doit pas être installé dans une salle de bains, salle de douches, chambre à coucher, salon/séjour, ou pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente.",
   "critere": "Anomalie DGI si le local ne respecte pas les exigences de volume et d'ouvrant, ou si le CENR est dans un local inapproprié.",
   "defaut": "CENR installé dans un local non approprié."
  },
  "C.24-19": {
   "fiche": "C.19 - Fiche N°24 / D.2",
   "nature": "Vérifier la ventilation du local du CENR (amenée et sortie d'air).",
   "risque": "Intoxication au CO par défaut de ventilation.",
   "methode": "Vérifier l'amenée d'air (existence, section suffisante, non obturée) et la sortie d'air. Le CENR ne doit pas être dans un local où la sortie d'air vicié a lieu par VMC ou uniquement par extraction mécanique (hotte, ventilateur).",
   "critere": "Anomalie DGI si l'amenée d'air est absente ou obturée, ou si la sortie d'air est constituée par une VMC ou extraction mécanique seule.",
   "defaut": "Ventilation insuffisante pour le CENR."
  },
  "C.25": {
   "fiche": "C.20 - Fiche N°25 / D.2",
   "nature": "Vérifier l'usage conforme du chauffe-eau non raccordé.",
   "risque": "Intoxication au CO par utilisation prolongée du CENR.",
   "methode": "Le CENR ne doit pas alimenter :\n- Un récipient > 50 litres (baignoire, bac à laver)\n- Plus de 3 postes d'eau ou 3 postes dans plus de 2 pièces distinctes\n- Une douche (interdit depuis le 31/12/1993)",
   "critere": "Anomalie DGI si le CENR alimente une baignoire, un bac > 50L, plus de 3 postes d'eau répartis dans plus de 2 pièces, ou une douche.",
   "defaut": "Le CENR dessert une installation sanitaire trop importante ou une douche."
  },
  "C.26": {
   "fiche": "C.21 - Fiche N°26 / D.2",
   "nature": "Vérifier la présence de l'étiquette \"recommandations d'usage\" sur le CENR.",
   "risque": "Risque d'utilisation incorrecte par l'occupant.",
   "methode": "L'appareil doit avoir une étiquette très apparente, distincte de la plaque signalétique, avec les indications suivantes :\n- \"A n'utiliser que pour des puisages d'eau de courte durée\"\n- \"Laisser libres les orifices obligatoires d'aération de la pièce\"\n- \"Faire entretenir périodiquement cet appareil par un professionnel\"\nCe contrôle est sans objet si un défaut 22 a été noté.",
   "critere": "Anomalie A1 si l'étiquette est absente.",
   "defaut": "Absence d'étiquette \"recommandations d'usage\" sur chauffe-eau non raccordé."
  },
  "C.23-28": {
   "fiche": "C.23 - Fiche N°28 / D.3",
   "nature": "Vérifier la présence d'un conduit de raccordement pour les appareils raccordés (Type B).",
   "risque": "Intoxication au CO par les produits de combustion non évacués.",
   "methode": "Vérifier la présence d'un conduit de fumées et d'un conduit de raccordement. Le conduit ne doit pas déboucher dans un local voisin (WC, couloir, garage, combles). En cas de plusieurs conduits, vérifier que l'appareil est raccordé sur un conduit de fumée.",
   "critere": "Anomalie DGI si le conduit de raccordement ou le conduit de fumée est absent.",
   "defaut": "Absence de conduit de raccordement ou de dispositif d'évacuation des produits de combustion."
  },
  "C.24-29": {
   "fiche": "C.24 - Fiche N°29 / D.3",
   "nature": "Vérifier l'état du conduit de raccordement.",
   "risque": "Intoxication par fuite de CO à travers un conduit défectueux.",
   "methode": "Contrôler :\n- Absence de moyen de réglage mobile\n- Pas de réduction de section\n- Bon état : pas de corrosion, perforation, jeu aux assemblages > 2 mm\n- Diamètre adapté à la buse et au conduit de fumée\n- Pas de contre-pente, pas plus de 2 coudes à 90°\n- Ne traverse pas de pièce principale\n- Démontable (sauf insert gaz)\n- Longueur correcte (< 6 m radiateur, < 3 m autres)\n- Matériau adapté (alu, inox, acier émaillé)",
   "critere": "Anomalie DGI si jeu > 2mm, perforation, diamètre inadapté, corrosion importante. A2 pour les autres défauts.",
   "defaut": "Défaut sur le conduit de raccordement."
  },
  "C.26-30": {
   "fiche": "C.25 - Fiche N°30 / D.3",
   "nature": "Vérifier l'absence de dispositif d'extraction mécanique perturbant le tirage.",
   "risque": "Intoxication au CO par refoulement des produits de combustion dû à une inversion de tirage.",
   "methode": "Vérifier l'absence de dispositifs d'extraction mécaniques (ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte, vidoir de vide-ordures) dans le local de l'appareil raccordé ou dans un local en communication. La VMC n'est pas visée par ce contrôle.",
   "critere": "Anomalie A2 si présence d'un appareil raccordé avec coupe-tirage et sans ventilateur intégré ET d'un dispositif d'extraction mécanique supplémentaire.",
   "defaut": "Présence d'un dispositif d'extraction mécanique pouvant perturber le tirage."
  },
  "C.27-32": {
   "fiche": "C.26/C.27 - Fiches N°32/32bis / D.3",
   "nature": "Vérifier le raccordement VMC GAZ et la présence du DSC.",
   "risque": "Propagation de CO dans le volume habitable et les étages supérieurs en cas d'arrêt de l'extracteur.",
   "methode": "Vérifier que :\n- L'appareil est de type \"VMC GAZ\" (étiquette ou plaque signalétique)\n- Le DSC (Dispositif de Sécurité Collective) est présent si VMC GAZ collective\n- L'appareil n'est pas raccordé à une prise standard (doit être en boîte à bornes)\n- La bouche d'extraction VMC GAZ est présente",
   "critere": "Anomalie DGI si l'appareil n'est pas spécifique VMC GAZ. A2 si DSC absent ou raccordement électrique non conforme.",
   "defaut": "Défaut de conformité VMC GAZ."
  },
  "C.14-19": {
   "fiche": "C.14 - Fiche N°19 / D.3",
   "nature": "Vérifier la ventilation du local pour les appareils non étanches (hors CENR).",
   "risque": "Intoxication au CO par manque d'air de combustion.",
   "methode": "Vérifier l'amenée d'air :\n- Existence (directe ou indirecte)\n- Section suffisante (50 cm2 min ou adaptée par conception)\n- Non obturée ni obturable\n- Si indirecte : pas de transit par WC ou autre logement, max 2 pièces intermédiaires\n- Si sortie d'air directe : distance amenée/sortie >= 1,50 m verticalement\nVolets, persiennes ne sont pas des obstacles. Un détalonnage de porte constitue un passage d'air.",
   "critere": "Anomalie A2 si l'amenée d'air est absente, insuffisante, obturée, obturable, ou transite par un WC.",
   "defaut": "Ventilation du local insuffisante pour l'appareil non étanche."
  },
  "C.22-27": {
   "fiche": "C.22 - Fiche N°27 / D.4",
   "nature": "Vérifier le débouché de ventouse pour les appareils étanches (Type C).",
   "risque": "Intoxication au CO si les produits de combustion débouchent à l'intérieur.",
   "methode": "Vérifier que l'orifice d'évacuation des produits de combustion débouche à l'extérieur du bâtiment, directement ou par un conduit collecteur. Une courette couverte n'est pas considérée comme l'extérieur.",
   "critere": "Anomalie DGI si l'orifice d'évacuation débouche à l'intérieur d'un bâtiment.",
   "defaut": "L'orifice d'évacuation des produits de combustion de l'appareil étanche débouche à l'intérieur d'un bâtiment."
  },
  "D.4-T": {
   "fiche": "D.4 - Annexe D",
   "nature": "Vérifier que l'appareil est bien étiqueté Type C.",
   "risque": "Utilisation d'un appareil Type B en lieu et place d'un Type C.",
   "methode": "Vérifier la plaque signalétique ou l'étiquette de l'appareil. Un appareil étanche (Type C) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local.",
   "critere": "Anomalie DGI si l'appareil n'est pas identifiable comme Type C.",
   "defaut": "L'appareil n'est pas identifiable comme Type C."
  },
  "Ventouse": {
   "fiche": "D.4 - Annexe D",
   "nature": "Vérifier l'absence de raccordement inadéquat avec un conduit collectif type B.",
   "risque": "Refoulement de produits de combustion dans le logement.",
   "methode": "Vérifier que l'appareil étanche (Type C / ventouse) n'est pas raccordé à un conduit collectif de type B.",
   "critere": "Anomalie DGI si raccordement inadéquat.",
   "defaut": "Raccordement inadéquat de l'appareil étanche avec un conduit collectif type B."
  },
  "C.6-7d": {
   "fiche": "C.6 - Fiche N°7d / GPL",
   "nature": "Vérifier la conformité des lyres GPL.",
   "risque": "Fuite de gaz consécutive à l'emploi de lyres non appropriées ou détériorées.",
   "methode": "Vérifier :\n- Marquage \"NF GAZ\" visible\n- Bon état (pas de fissures, craquelures, pincement)\n- Longueur <= 0,70 m (pas de lyres raccordées bout à bout)\n- Date limite non dépassée (caoutchouc armé : 5 ans)\n- Pas de passage en zone dangereuse\n- Visitable (accessible aux deux extrémités)",
   "critere": "Anomalie A2 (marquage), DGI (mauvais état), A1 (longueur, date, visitable), A2 (zone dangereuse).",
   "defaut": "Lyre GPL non conforme."
  },
  "C.5-7b": {
   "fiche": "C.5 - Fiche N°7bc / GPL",
   "nature": "Vérifier la première détente pour citerne ou installation GPL.",
   "risque": "Pression d'alimentation anormalement élevée.",
   "methode": "Le départ gaz du stockage doit être équipé d'un ensemble de première détente :\n- Citerne propane : détendeur (1,5 bar) + limiteur de pression (1,75 bar) ou second détendeur\n- Bouteille propane : détendeur (1,5 bar) + limiteur (1,75 bar) ou second détendeur + éventuellement inverseur\n- Bouteille butane : détendeur (0,5 bar) + éventuellement inverseur",
   "critere": "Anomalie DGI si l'ensemble de première détente est absent.",
   "defaut": "Absence d'ensemble de première détente sur l'installation GPL."
  },
  "C.5-7c1": {
   "fiche": "C.5 - Fiche N°7bc / GPL",
   "nature": "Vérifier la présence d'un limiteur ou second détendeur.",
   "risque": "Surpression en cas de défaillance du premier détendeur.",
   "methode": "Vérifier qu'il y a un limiteur de pression ou un second détendeur en aval de la première détente.",
   "critere": "Anomalie A2 si le limiteur de pression ou le second détendeur est absent.",
   "defaut": "Absence du limiteur de pression ou du second détendeur sur l'installation GPL."
  },
  "C.23-28/29": {
   "fiche": "C.23/C.24 - Fiches N°28/29",
   "nature": "Vérifier la présence et l'intégrité du conduit de raccordement pour les chaudières Type B.",
   "risque": "Intoxication au CO si les produits de combustion fuient ou ne sont pas évacués.",
   "methode": "Vérifier la présence du conduit de fumées et du conduit de raccordement. Contrôler l'état : pas de corrosion importante, pas de perforation, pas de jeu > 2 mm aux assemblages, diamètre adapté.",
   "critere": "Anomalie DGI si absent ou présentant des défauts graves.",
   "defaut": "Conduit de raccordement absent ou en mauvais état."
  },
  "C.27": {
   "fiche": "C.27 - Fiche N°32bis",
   "nature": "Vérifier la présence d'un DSC si VMC gaz.",
   "risque": "Propagation de CO en cas d'arrêt du système d'extraction.",
   "methode": "En présence d'une VMC GAZ collective, vérifier la présence du dispositif de sécurité collective (DSC) ou d'un relais spécifique.",
   "critere": "Anomalie selon 7.4 si le DSC est absent.",
   "defaut": "DSC absent sur installation VMC GAZ collective."
  },
  "C.13-18b": {
   "fiche": "C.13 - Fiche N°18",
   "nature": "Vérifier que la chaudière Type B est dans un local adapté.",
   "risque": "Intoxication au CO ou explosion par manque de volume d'air.",
   "methode": "Vérifier le volume du local (minimum 8 m3) et la présence d'un ouvrant suffisant (0,40 m2 vers l'extérieur). Consulter le Tableau C.5 de la norme.",
   "critere": "Anomalie A1 si le local ne respecte pas les exigences.",
   "defaut": "Chaudière Type B installée dans un local non adapté."
  },
  "Annexe D": {
   "fiche": "D.3 - Annexe D",
   "nature": "Mesurer le taux de CO à proximité de l'appareil raccordé en fonctionnement.",
   "risque": "Intoxication au CO en cas de mauvaise combustion.",
   "methode": "Mesurer le taux de CO à proximité de l'appareil raccordé dans les conditions de mesures normalisées :\n- Sans extraction mécanique : DGI si CO > 20 ppm\n- Avec extraction mécanique à l'arrêt : DGI si CO > 20 ppm\n- Avec coupe-tirage, en fonctionnement : DGI si CO > 20 ppm\nPour appareils étanches (Type C) : DGI si CO > 10 ppm.",
   "critere": "Anomalie DGI si le taux de CO dépasse les seuils.",
   "defaut": "Taux de CO anormal à proximité de l'appareil."
  },
  "C.1-2a1": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier les matériaux autorisés pour les tuyauteries fixes.",
   "risque": "Fuite de gaz due à un matériau non adapté.",
   "methode": "Matériaux autorisés : Plomb (GN uniquement, pas GPL), Cuivre, Acier, PLT (avec marquage NF GAZ), PE (uniquement si enterré). Vérifier le tableau C.2 de la norme.",
   "critere": "Anomalie A2 si un matériau non autorisé est utilisé.",
   "defaut": "La tuyauterie fixe comporte une partie constituée d'un matériau non autorisé."
  },
  "C.1-4a": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier l'absence de raccords mécaniques interdits.",
   "risque": "Fuite de gaz au niveau des assemblages.",
   "methode": "Vérifier que les assemblages ne sont pas réalisés par des raccords mécaniques manifestement non autorisés. L'étanchéité par filasse est interdite.",
   "critere": "Anomalie A1 si des raccords mécaniques manifestement non autorisés sont constatés.",
   "defaut": "Assemblages réalisés par raccords mécaniques manifestement non autorisés."
  },
  "C.1-4c": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier la conformité des assemblages par raccord à sertir.",
   "risque": "Fuite de gaz au niveau d'un raccord non serti correctement.",
   "methode": "Vérifier que les raccords à sertir \"non sertis\" ne sont pas réalisés par brasage ou collage.",
   "critere": "Anomalie A1 si les raccords à sertir sont réalisés par brasage, collage, etc.",
   "defaut": "Assemblages par raccord à sertir \"non sertis\" réalisés par brasage, collage."
  },
  "PLT": {
   "fiche": "C.1 - Fiche N°2",
   "nature": "Vérifier le marquage, la pression et la fixation du PLT.",
   "risque": "Fuite de gaz si PLT non conforme.",
   "methode": "Le PLT doit avoir le marquage \"NF GAZ\", être adapté à la pression (MOP 0,5 ou 2 bar), et être maintenu par un collier de fixation à proximité du compteur. Les crosses compteurs en PLT sont interdites.",
   "critere": "Anomalie A2 (marquage), A2 (pression), A1 (fixation).",
   "defaut": "PLT non conforme (marquage, pression ou fixation)."
  },
  "C.2-5": {
   "fiche": "C.2 - Fiche N°5",
   "nature": "Vérifier l'obturation de l'espace annulaire.",
   "risque": "Accumulation de gaz dans l'habitation en cas de fuite extérieure.",
   "methode": "Vérifier si le point de pénétration de la tuyauterie dans le local est visible. Si oui, vérifier qu'il est obturé.",
   "critere": "Anomalie A2 si l'espace annulaire est visible et non obturé.",
   "defaut": "Espace annulaire de la canalisation gaz visible et non obturé."
  },
  "C.4-7a": {
   "fiche": "C.4 - Fiche N°7a",
   "nature": "Vérifier la présence des organes de coupure (OCG, OCA, OCI).",
   "risque": "Impossibilité d'isoler l'installation en cas de fuite ou d'incendie.",
   "methode": "Vérifier la présence de l'organe de coupure supplémentaire selon la configuration (maison individuelle, appartement collectif, etc.).",
   "critere": "Anomalie selon la configuration.",
   "defaut": "Organe de coupure manquant."
  },
  "C.7-8b": {
   "fiche": "C.7 - Fiche N°8",
   "nature": "Vérifier l'obturation des tuyauteries en attente.",
   "risque": "Fuite de gaz sur une tuyauterie non obturée.",
   "methode": "Vérifier que la tuyauterie en attente d'alimentation est obturée par un bouchon vissé.",
   "critere": "Anomalie A2 si la tuyauterie en attente n'est pas obturée.",
   "defaut": "Tuyauterie en attente non obturée."
  },
  "C.3-6a/6b": {
   "fiche": "C.3 - Fiche N°6",
   "nature": "Test d'étanchéité par rotation du compteur.",
   "risque": "Fuite de gaz sur l'installation.",
   "methode": "Si un compteur existe, observer la rotation pendant 10 minutes minimum (robinets fixe ouverts, brûleurs fermés). Le compteur ne doit pas tourner.",
   "critere": "Anomalie si fuite détectée (6a : <= 6 l/h = A1, 6b : > 6 l/h = DGI).",
   "defaut": "Fuite détectée par rotation du compteur."
  },
  "C.3-6c": {
   "fiche": "C.3 - Fiche N°6",
   "nature": "Test d'étanchéité par produit moussant ou détecteur.",
   "risque": "Fuite de gaz sur les raccords accessibles.",
   "methode": "En l'absence de compteur, appliquer un produit moussant ou utiliser un détecteur de fuite adapté sur tous les raccords accessibles.",
   "critere": "Anomalie DGI si une fuite est observée.",
   "defaut": "Fuite détectée par produit moussant ou détecteur."
  },
  "DGI": {
   "fiche": "C.3 - Fiche N°6",
   "nature": "Toute fuite de gaz détectée.",
   "risque": "Danger Grave et Immédiat - risque d'explosion ou d'intoxication.",
   "methode": "En cas de DGI, l'opérateur doit :\n1. Interrompre l'alimentation en gaz\n2. Apposer des étiquettes de condamnation\n3. Informer le donneur d'ordre et l'occupant\n4. Informer le distributeur de gaz\n5. Adresser le rapport signé et la Fiche Informative Distributeur",
   "critere": "Anomalie DGI dans tous les cas de fuite.",
   "defaut": "Fuite de gaz détectée - Danger Grave et Immédiat."
  }
 }
}